Държавен вестник, бр. 103, 2020 г., стр. 45

БРОЙ  103	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  45  
§ 11. В чл. 44, ал. 2 след думата „диферен-
циален“ се добавя „байпасен“.
§ 12. В чл. 48 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„Чл. 48. Изпарителите за втечнени въгле-
водородни газове, които не попадат в обхва-
та на наредба по чл. 7 от ЗТИП, трябва да 
имат средства за измерване на налягането в 
тях и регулиращи и предпазни устройства за 
безопасност:“.
2. В т. 6 числото „80“ се заменя с „60“.
§ 13. В чл. 51 се правят следните допъл-
нения:
1. В основния текст след думите „0,01 МРа“ 
се поставя запетая, добавя се „които не попа-
дат в обхвата на Наредбата за съществените 
изисквания и оценяване съответствието на съ-
оръженията под налягане, приета с Постанов- 
ление № 91 на Министерския съвет от 2016 г. 
(ДВ, бр. 33 от 2016 г.)“ и се поставя запетая.
2. В т. 8 в началото на текста се добавя 
„контролни“.
§ 14. В чл. 56, ал. 1 думите „обслужване и 
ремонт“ се заменят с „обслужване, проверка 
на функционалните им параметри и ремонт“.
§ 15. В чл. 57 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „само“ се заличава. Създава 
се изречение второ: „Минималните разстояния 
между съоръженията на газоснабдителната 
станция, както и от тях до съседни строежи 
се определят съгласно Наредба № Iз-1971 от 
2009 г. за строително-технически правила и 
норми за осигуряване на безопасност при 
пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.).“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В помещенията за извършване на 
процедурите за периодичен контрол и изпит-
ване на бутилките се монтират съоръжения, 
посочени в БДС EN 1440:2016+А2.“ 
§ 16. В чл. 66 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В района на газоснабдителните стан-
ции, автомобилните газоснабдителни станции 
или самостоятелно могат да се изграждат 
пунктове за пълнене на бутилки с втечнен 
въглеводороден газ.“
2. В ал. 6 след думата „монтират“ се по-
ставя запетая и се добавя „в съответствие с 
БДС EN 1439 и БДС EN 1440:2016+A2“.
§ 17. В основния текст на чл. 72 след думата 
„надписи“ се добавя „или съответстващи на 
тях знаци“.
§ 18. В чл. 73 се създава ал. 3:
„(3) Не се допуска разполагане и съхране-
ние на пълни или празни бутилки, както и на 
бутилки, захранващи бутилкови инсталации 
с втечнен въглеводороден газ, в:
1. инсталационни и вентилационни шахти;
2. бани и складове за хранителни продукти;
3. помещения заедно с леснозапалими и 
горими вещества;
4. коридори, тавани и стълбища на сгради;
5. места с температура над 40 °С.“
§ 19. В чл. 75, т. 4 след думата „максимал-
но“ се добавя „допустимо“.
§ 20. В чл. 76 се правят следните изменения 
и допълнения: 
1. Основният текст става ал. 1.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. спирателни арматури на събирателния 
газопровод и на всяка бутилка; на събирател-
ния газопровод, от страна на високото наля-
гане на газа се монтира и възвратен клапан;“.
3. Точка 3 се изменя така:
„3. регулатор на налягане и монтирани след 
него предпазен клапан, изпускателна свещ, 
манометър и спирателна арматура;“.
4. В т. 4 думите „редуциращото устройство“ 
се заменят с „регулатора на налягане“.
5. Създава се ал. 2:
„(2) Не се допуска монтиране на регулатор 
с вертикална възходяща линия след него.“
§ 21. В чл. 97 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „терен“ се добавя 
„и в помещения, в които има наличие на 
канали и шахти“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думата „самостоятелно“ 
се заличава;
б) в т. 2:
аа) в основния текст след думата „датчици“ 
се поставя запетая и се добавя „монтирани“;
бб) в буква „а“ след думата „вентил“ се 
добавя „с ръчно възстановяване“;
вв) в буква „б“ думата „пожарна“ се за-
личава.
§ 22. В чл. 98 се правят следните допъл-
нения:
1. В ал. 1 след думите „пълнене на бу-
тилки“ се добавя „с втечнен въглеводороден 
газ“ и след думите „захранващи с“ се добавя 
„втечнен въглеводороден“.
2. В ал. 2 след думите „захранващи с“ се 
добавя „втечнен въглеводороден“.
§ 23. Член 99 се изменя така:
„Чл. 99. При изграждане на вентилационни 
системи в помещенията мястото за засмук- 
ване на свеж въздух трябва да е извън зона, 
в която могат да попаднат флуиди, които 
съгласно Регламент (ЕС) № 1272/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 16 
декември 2008 г. относно класифицирането, 
етикирането и опаковането на вещества и 
смеси, за изменение и за отмяна на Директи-
ви 678548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение 
на Регламент (ЕС) № 1907/2006 (Регламент