Държавен вестник, бр. 68, 2007 г., стр. 110

С Т Р .  110
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  68
7. “Балансиране на ползвател на мрежата” е ком-
пенсиране на разликата между фактически потребе-
ната/произведена от него енергия и договорената
съгласно графиците за доставка за всеки единичен
пазарен интервал. 
8. “Балансираща група” е обединяване на полз-
вателите, което обхваща произволни части от елек-
троенергийната система, точно определени по отно-
шение на местата на обмен на електрическа енергия
с електропреносната мрежа и/или с други баланси-
ращи групи.
9. “Близка зона на управление” означава всяка
зона на регулиране, измененията в която имат сил-
но влияние върху сигурността на собствената зона,
поради което изискват постоянен надзор.
10. “Близка зона на защита” означава електри-
чески по-неотдалечената част от защитаван елемент
на мрежата спрямо мястото на захранване.
11. “Блочен трансформатор” (генераторен тран-
сформатор) е трансформаторът, който свързва
електрическия генератор към електропреносната
мрежа.
12. “Брутна производствена мощност” е мощност-
та, измерена на клемите на генератора.
13. “Висши хармонични съставящи на периодич-
на променлива величина” представляват синусои-
дални величини с честота, кратна на основната чес-
тота 50 Hz. Наличието, броят и амплитудите им са
показател за несинусоидалността на периодичната
променлива величина.
14. “Вторично регулиране” е централизирано
автоматично управление на генераторни блокове в
контролна зона и/или блок, базирано на използване
на резерва за вторично регулиране с цел:
а) поддържане на обмените на активна мощност
със съседните контролни зони/блокове и честотата
в съответствие с планираните графици;
б) възстановяване на плановата стойност на чес-
тотата в случаите на отклонения, причинени от за-
губа на генериращи мощности/товари в контролна-
та зона/блок.
15. “Генераторен блок” е комплект от котел(и)
или реактор с парогенератори, турбина, електрически
генератор и блочен трансформатор заедно със спо-
магателните съоръжения, защитните и управлява-
щите системи.
16. “График” е общо понятие за планирана/дого-
ворена стойност за съответен показател или стока
(активна мощност/енергия, спомагателна услуга,
напрежение, честота) през всеки единичен интервал
от периода на планиране/договаряне.
17. “График на доставка” е понятие за планира-
на/договорена стойност за доставка на активна
мощност/енергия през всеки единичен пазарен ин-
тервал от периода на планиране/договаряне (гра-
фик на производител (физическа номинация), гра-
фик на доставка между производител и потреби-
тел, график на потребител, график на доставка
между зони на балансиране, график на доставка
между зони на регулиране, график на доставка
между блокове на регулиране). Минимално съдър-
жащата се информация в един график е възелът/
зоната на производителя (доставчика), възелът/
зоната на потребителя, началото, продължител-
ността и размера на доставката.
18. “Динамична устойчивост” е способност на
електроенергийната система или на синхронен ге-
нератор след късо съединение или големи смуще-
ния, преминавайки през затихващ преходен про-
цес, да се връща в устойчиво състояние, близко до
предходното.
19. “Електроенергийна система (ЕЕС)” е част от
електроенергийното стопанство, функционално раз-
граничена по технически, икономически или други
критерии, както е описано в Закона за енергетиката,
глава девета, раздел I.
20. “Защитен план” е съвкупността от техничес-
ки и организационни мерки за препятстване възник-
ването или разпространението на смущения и по-
вреди, за да се избегне разпадане на електроенер-
гийната система.
21. “Зона на нечувствителност на турбинен регу-
латор” е зона, в която турбинният регулатор не ре-
агира на отклоненията на честотата от настроената
стойност. Определя се от конструктивните неточ-
ности на турбинния регулатор и не трябва да бъде
по-голяма от +/- 10 mHz.
22. “Зона на балансиране (балансова зона)” е ге-
ографска зона, обхващаща една или повече обезпе-
чени с електромери части от мрежата и общи пазар-
ни правила, в която има една и съща цена за неба-
ланс и за която уредникът на небаланси разпределя
взаимните задължения от небаланси. Ограничени
преносни способности могат също да са причина за
формиране на отделна балансова зона.
23. “Зона на регулиране” (контролна зона, управ-
лявана област/зона) е група от една или повече ба-
лансови зони с обща отговорност за регулирането
на честотата и обменните мощности в свързана част
от обединената електроенергийна система на UCTE
(обикновено обхващаща електропреносната мрежа
на електрическа компания или на държава). Зоната
на регулиране е физически ограничена от местата
на измерване на обменяните мощности със съседни-
те зони, включени към вторичното регулиране. Зо-
ната се управлява от един оператор. В някои случаи
може да има накои места за измерване, които при-
надлежат към друга балансова зона, която не е част
от контролната зона (например село от една държа-
ва, свързано към мрежата на друга). Зоната на регу-
лиране може да бъде част от контролен блок и тряб-
ва да разполага с централен регулатор на честотата
и обменните мощности.
24. “Контролен блок (блок за управление)” е група
от една или повече зони на регулиране, работещи
заедно за регулирането на честотата и обменните
мощности към другите блокове за управление в съ-
ответствие с многостранното споразумение в UCTE.
ЕЕС на България представлява блок за управление,
състоящ се от една зона за управление.
25. “Краткосрочен ремонт” е ремонт, който е
извън календарно планираните и не надвишава по
продължителност 7 денонощия.
26. “Критерий за сигурност n—1” е правило, в
съответствие с което при изключване на единичен
елемент на електроенергийната система вследствие
на повреда (например преносен електропровод, тран-
сформатор, генераторен блок или шинна система)
елементите, оставащи в работа, трябва да бъдат в
състояние да пренесат променените потоци на мощ-
ност в електропреносната мрежа, причинени от из-
ключването на единичния елемент.
27. “Критерий за сигурност n—2” е правило, в
съответствие с което при изключване на два еле-
мента на електроенергийната система вследствие на
повреда елементите, оставащи в работа, трябва да