Държавен вестник, бр. 74, 2004 г., стр. 107

Б Р О Й  74
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  107
2. изграждане на съоръженията за присъе-
диняване със съгласието на преносното или
съответното разпределително предприятие.
(6) В случаите по ал. 5 преносното или съот-
ветното разпределително предприятие извърш-
ва контрол по изпълнението на строителните и
монтажните работи в съответствие с проектни-
те разработки и техническите спецификации по
ред, установен в договора за присъединяване.
(7) Изградените съоръжения за присъединя-
ване по ал. 5 се прехвърлят възмездно в собст-
веност на преносното или съответното разпре-
делително предприятие на база на взаимно
признати разходи.
(8) Съоръженията за присъединяване могат
да се изграждат на етапи, за отделни части на
обекта, при условията и по реда на ЗУТ.
(9) Преносното или разпределителното пред-
приятие е длъжно да предостави на лицето по
ал. 5 допълнителна информация за осигурява-
не на техническа съвместимост на присъединя-
ваната централа с електрическата мрежа.
(10) Преносното или съответното разпреде-
лително предприятие съгласува работните про-
екти за електрическите уредби и инсталации на
присъединявания обект в обем, достатъчен за
доказване изпълнението на условията за при-
съединяване.
Чл. 61. (1) Възложителят на електрическа-
та централа проектира и изгражда електри-
ческите уредби и съоръжения за своя сметка,
когато съгласно чл. 71 са собственост на про-
изводителя.
(2) За присъединяването на електрическа-
та централа към електрическата мрежа възло-
жителят заплаща на преносното или съответ-
ното разпределително предприятие цена за при-
съединяване съгласно Наредбата за регулира-
не на цените на електрическата енергия по
начин и в срокове, определени в договора за
присъединяване.
(3) В случаите, когато съоръженията за при-
съединяване се изграждат по реда на чл. 60, ал. 5,
цената за присъединяване и направените вза-
имно признати разходи за тези съоръжения се
компенсират при условия, определени в дого-
вора за присъединяване.
(4) В процеса на строителството възложите-
лят на електрическата централа е длъжен да:
1. осигурява достъп на упълномощени пред-
ставители на преносното или съответното раз-
пределително предприятие до електрическите
уредби и съоръжения на централата;
2.  представя екзекутивни чертежи, характе-
ристики и протоколи от изпитвания и настрой-
ки по искане на преносното или съответното
разпределително предприятие.
Чл. 62. За осигуряване с електрическа енер-
гия при строителството на електрическа цент-
рала присъединяването към електрическата
мрежа се извършва по реда на глава втора.
Раздел IV
Присъединяване към електрическата мрежа
Чл. 63. Присъединяването на новоизграж-
дана електрическа централа към електричес-
ката мрежа се осъществява на три етапа:
1. първи етап—електрическите съоръжения
за присъединяване на електрическата центра-
ла към електрическата мрежа се поставят под
напрежение за извършване на единични, комп-
лексни и 72-часови изпитвания и получаване на
документ за въвеждането им в експлоатация
при условията и по реда на ЗУТ;
2. втори етап—електрическата уредба на
производителя, необходима в процеса на стро-
ителството за извършване на единични, комп-
лексни и 72-часови изпитвания на отделни съ-
оръжения и подобекти на електрическата цен-
трала, се поставя под напрежение след получа-
ване на документ за въвеждането є в експлоа-
тация при условията и по реда на ЗУТ и се офор-
мя като самостоятелен подобект;
3. трети етап—включване на електрически
генератор в паралел към електрическата мрежа.
Чл. 64. (1) Съоръженията за присъединява-
не се поставят под напрежение само от персо-
нала на преносното или съответното разпреде-
лително предприятие в сроковете по сключе-
ния договор за присъединяване на електричес-
ката централа.
(2) Поставянето под напрежение на елект-
рическите съоръжения, изграждани от възло-
жителя, се осъществява, след като:
1. възложителят в качеството си на потреби-
тел сключи договор за продажба на електри-
ческа енергия;
2. възложителят представи в преносното или
съответното разпределително предприятие:
а) писмено искане за поставяне под нап-
режение на собствените си електрически съ-
оръжения;
б) декларация за съответствие на електри-
ческите съоръжения на електрическата цент-
рала с изискванията на нормите за безопасност
и техническите норми;
в) декларация за наличие на комплектуван
и обучен експлоатационен персонал, експлоа-
тационни инструкции, оперативни схеми и тех-
ническа документация, необходими за нормал-
на експлоатация;
г) екзекутивни чертежи, протоколи от изпит-
вания, характеристики и настройки на съоръ-
женията, свързани със сигурната и безаварий-
на работа на електрическата мрежа, в обем,
съгласуван между двете страни;
3. възложителят съвместно с упълномоще-
ни представители на преносното или съответ-
ното разпределително предприятие проверят
изправността на средствата за връзка с опера-
тора на мрежата, автоматичните системи за
пожарни сигнализации и пожарогасене и ава-
рийното осветление;