Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 66

СТР.  66	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  96
Г л а в а  ч е т и р и н а д е с е т а
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ЕЛЕКТРО-
СИЛОВИ УРЕДБИ 
Раздел I 
Електроенергийни обекти и електромашинни 
помещения
Чл. 336. Основните сгради на електро­
енергийните обекти се проектират от I или II 
степен на огнеустойчивост или от стоманени 
конструкции.
Чл. 337. Ограждащите конструкции на по-
мещенията за щитове за управление (командни 
зали) се проектират с граница на огнеустойчи-
вост най-малко REI 90.
Чл. 338. За осигуряване на пожарната без­
опасност за котелни сгради и за помещения на 
електроенергийните обекти се спазват изисква-
нията, определени в глава десета, раздел III.
Чл. 339. (1) Основните елементи на системи-
те за безопасност се предвиждат в комплектни 
комутационни устройства (ККУ), разположени 
на разстояние едно от друго най-малко 1 m.
(2) Разрешава се намаляване на разстояни-
ето по ал. 1, при условие че ККУ са отделени 
помежду им с преграда, изпълнена от продукти 
с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, 
с огнеустойчивост най-малко REI 45 по цялата 
стена на устройствата.
Чл. 340. Технологичните отвори в машинната 
зала, през които е възможно попадане на масла 
на по-ниска кота, се защитават с ограждащи 
бордове с височина най-малко 0,1 m.
Чл. 341. За помпите за маслоснабдяване се 
проектират отделни помещения с огнеустойчи-
вост най-малко REI 120 и с праг при вратата 
с височина най-малко 0,15 m.
Чл. 342. (1) За маслонапълнените агрегати 
на електроцентралите се предвижда авариен 
резервоар, чиято вместимост е не по-малка 
от обема на маслото на най-големия агрегат.
(2) В главния корпус не се разрешава раз-
полагането на стационарни маслонапълнени 
съоръжения, които не са свързани с техноло-
гичния процес.
Чл. 343. Водородът за охлаждане на гене-
раторите се подава централно.
Чл. 344. (1) Разстоянията от ресиверите 
за водород до сградите и съоръженията на 
електроенергийните обекти се определят в 
съответствие с изискванията за складове за 
сгъстени горими газове (газголдери).
(2) Разстоянията от ресиверите за водород 
до комините на централата не се нормират.
Чл. 345. (1) В командните зали на елек-
трически централи с мощност над 100 MW се 
предвижда директен телефон или радиовръзка 
с обектната или най-близката пожарна служба. 
(2) Приемните станции на пожароизвестител-
ните инсталации се предвиждат в блоковия или 
централния щит за управление на централата 
с изведен сигнал в пожарната служба.
Чл. 346. (1) Електромашинните помещения 
в зависимост от количеството на маслото в 
апаратите и съоръженията и категорията на 
сградата по пожарна опасност се устройват, 
както следва:
1. съоръженията с масло над 60 kg – в сгради 
от категория по пожарна опасност Ф5В; 
2. съоръженията с масло над 60 kg – в 
сгради от категория по пожарна опасност Ф5Г.
(2) В електромашинните помещения се 
разрешава монтирането на:
1. пускови и регулиращи апарати (автотранс-
форматори, реактори, реостати и др.), напълнени 
с масло в количество до 600 kg;
2. трансформатори с мощност до 1600 kVA 
включително, автотрансформатори, измер-
вателни трансформатори и други машини, 
напълнени с масло в количество до 2000 kg, с 
повишена якост на съдовете и уплътненията 
срещу изтичане на масло; за трансформаторите 
и автотрансформаторите се предвижда газова 
защита или реле за налягане, което се задейства 
при сигнал; съвместен монтаж на повече от две 
машини се разрешава, ако разстоянието между 
отделните групи машини е най-малко 10 m;
3. трансформатори, сухи или напълнени с 
негорима течност, без ограничение на мощ-
ността и броя им;
4. сглобяеми комплекти метални разпре-
делителни уредби, подстанции, кондензаторни 
батерии или отделни кондензатори;
5. акумулаторни батерии закрит тип, при 
условие че имат смукателна вентилация или 
зареждането им се извършва в специални по-
мещения или шкафове;
6. полупроводникови или живачни токоиз-
правителни агрегати;
7. табла за управление, защити, измерване, 
сигнализация и табла за блокове и станции за 
управление с монтирани на тях апарати, които 
имат на предната или задната страна открити 
тоководещи части;
8. неизолирани електрически проводници;
9. съоръжения за мазане и охлаждане на 
електрически машини.
Чл. 347. Кабелните линии на отделните 
електрически блокове на електрически центра-
ли с мощност над 1000 МW се разделят една 
от друга с преградни стени с огнеустойчивост 
най-малко EI 90.
Чл. 348. Не се допуска съединяване на ка-
белите в кабелните помещения и съоръжения 
в електрически централи и подстанции за на-
прежение над 1000 V с кабелни муфи.
Чл. 349. Не се разрешава успоредно полагане 
на кабели във вертикална равнина над и под 
тръбопроводите.