Държавен вестник, бр. 95, 2016 г., стр. 98

СТР.  98	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  95
ефективност във всеки етап, включително и 
въздействието на различните товарни искания, 
приложения, зони и клонове.
Внедряването на фиксирано оборудване за 
измерване, контрол и електроуправление се 
прилага за нови уредби и при модификация.
Главните разпределителни табла се проек-
тират така, че да отделят веригите, захранващи 
всяка зона или всеки клон. Това изискване трябва 
да се прилага и за други разпределителни табла, 
където е нужно.
9. Изисквания на собственика/потребителя
9.1. Изискванията на собственика/потреби-
теля трябва да бъдат взети под внимание на 
първо място. Тези изисквания са ключови при 
изграждането на системата на управление на 
електроенергийната ефективност.
9.2. Изисквания по товарите
Проектантът и изпълнителят трябва да при-
лагат решенията на собственика/потребителя 
относно избора на електроенергийно ефективни 
уреди (фризери, осветители и др.).
Собственикът/потребителят може да отдаде 
приоритет на употребата на различни товари 
чрез въвеждане на товарооптимизиращ процес 
(например разпределение на товарите).
Проектантът трябва да вземе предвид при-
ложението (експлоатацията) на уредбата, кога-
то подготвя енергийноефективен проект, и да 
предвиди съоръжение за ръчна намеса, която да 
позволява на собственика/потребителя да поеме 
контрол над автоматичните функции.
10. Предварителна информация от товари и 
прогнози
10.1. Измервания
Измерванията са ключови за определяне на 
ефективността на електрическата уредба, осигу-
рявайки на собственика/потребителя данни за 
неговата консумация. Точността на средствата за 
измерване и измервателният им диапазон трябва 
да са адаптирани към предвиденото използване 
на уредбата, колкото е възможно по-близо до 
самите товари.
При основно използване на електрическа 
енергия в сгради (жилища, магазини, обществени 
сгради, офиси) при измерванията от особена важ-
ност е малката неопределеност още в началото на 
уредбата, където се извършва търговското мерене, 
но също и за да се установи и оцени ефективността 
на цялата електрическа уредба, включително и 
чрез обобщаване за съставните є части.
10.2. Товари
Товарите трябва да бъдат класифицирани спо-
ред съгласието на техния собственик/потребител 
за желаното разпределение на товарите. Някои 
товари, като системно оборудване за информаци-
онни технологии, компютри, телевизори и т.н., не 
са подходящи за товарно разпределение. Някои 
други товари, като нагреватели, хладилници и 
др., могат да приемат, без да има въздействие 
върху качеството на услугата им, разпределение 
за определен период от време.
За всеки тип товар трябва да бъде определено 
допустимо време за разпределение в нормални 
условия. Примери: допустимото време за настолен 
компютър е 0 ms, за лампа е 50 ms, за хладилник 
или нагревател е 15 min.
Максималното време за разпределение на 
всяка уредба се определя от индивидуалния то-
вар с най-малкото изчислено време, през което 
апаратурата не работи. Поради тази причина се 
препоръчва да се уточнят елементите на уредбата, 
които имат товари с подобно измерено време, 
през което апаратурата не работи.
От особена важност е информацията за това, 
дали товарите подлежат, или не подлежат на 
разпределение, както и съответстващата про-
дължителност.
10.3. Разпределение на товарите и избор на 
устройство за управление
Някои мерки, предприети за подобряване на 
електроенергийната ефективност по отношение 
на електроуправлението, могат да имат недоста-
тъци, когато е избрано неподходящо устройство. 
Ето защо трябва да бъде направен преглед как 
чрез прилагането на мерки за електроенергийна 
ефективност може да се въздейства на експло-
атационния срок на оборудването. Оборудването 
трябва да бъде така избрано, че да съответства на 
предвиденото управление на електропотреблени-
ето. Например лампите с нажежаема жичка са 
широко използвани с таймери или детектори на 
присъствие за осветление на коридори, стълбища 
и др. с цел подобряване на електроенергийната 
ефективност на осветителната уредба, така че 
лампите да светят само когато има хора. Замя-
ната на този вид лампи с лампи, които използват 
друга технология и са много по-чувствителни към 
броя на превключванията в режимите на работа, 
може драстично да намали живота на тези лампи, 
дори в някои случаи да доведе до отхвърляне от 
таймерите, използвани преди това. В резултат 
на това лампите могат да се оставят включени 
денонощно, за да се избегне честата им подмяна 
и чрез това да се намали енергийната ефектив-
ност на уредбата. Този пример илюстрира колко 
важно е да се отчете ценовата чувствителност 
на собственика/потребителя, когато разходите 
за смяна на лампите надхвърлят икономията на 
електроенергия.
Правилен избор относно електроенергийната 
ефективност може да е използване на лампи с 
подходяща технология по отношение на режи-
ма на включване/изключване, за да се получи 
по-ниска консумация на енергия при нормално 
очаквания живот на лампите.
10.4. Прогнози
Прогнозите са индикатори, използвани като 
входяща информация за системата за енергийно­
ефективно управление.
Прегледът на данни от предходни периоди е 
входяща информация за изготвяне на прогноза 
за потреблението на електроенергия.
Системата за управление за електроенергий-
ната ефективност не трябва да възпрепятства 
комуникацията за други цели, като например 
безопасност, контрол или функциониране на 
устройства или оборудване.
10.5. Входяща информация от доставчиците 
на електроенергия – наличност, цени и интели-
гентно отчитане
Собственикът/потребителят трябва да има 
информация за разполагаемата наличност на 
електроенергия и за цените, които могат да 
варират с времето. Собственикът/потребителят