Държавен вестник, бр. 85, 2009 г., стр. 65

БРОЙ  85	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  65  
(
)
(
)
o
si2
u
si2
2
u
e
u
2
u
e
θ
θ
R
U
θ
θ
θ
0,1U
θ
θ
, C
=
−
−
=
−
−
	 (3.67).
8. Определяне на коефициента на пренос 
на явна топлина с вентилационен въздух
Коефициентът на пренос на топлина с вен­
тилационен въздух отразява топлинния поток, 
който се внася или изнася от сградата с въздух 
от инфилтрация, естествена или механична 
вентилация, при температурна разлика 1K. 
Изчислява се за всеки месец по формулата:
(
)
ve
ve,k ve,k
a
k
H
ρc
b
q
=
∑
,
    
W/K	
(3.68),
където:
(ρс)а=0,34  Wh/(m3.K) е специфичният обе­
мен топлинен капацитет на въздуха;
qve,k – средномесечният часов дебит на 
въздуха през елемента k, m3/h;
bve,k – безразмерен температурен фактор 
за дебита през елемента k и има стойност, 
различна от 1, когато температурата на по­
стъпващия въздух е различна от температурата 
на външния въздух.
i
k,sup
ve,k
i
e
θ
θ
b
,
θ
θ
−
=
−
 	
(3.69),
където:
iθ  е температурата в разглежданото по­
мещение/зона, °С;
k,sup
θ
 – температурата на постъпващия 
въздух, °С;
e
θ  – средната месечна температура на 
външния въздух, °С.
8.1. Определяне на дебита на въздуха при 
инфилтрация и естествена вентилация
Средночасовият дебит на въздуха от инфил­
трация в отоплявано/охлаждано пространство 
се определя чрез кратността на въздухообмена 
по формулата:
ve
q
nV
=
	
(3.70),
където:
n е средночасовата кратност на въздухо­
обмена за пространството, h-1;
V – нетният обем на отопляваното/охлаж­
даното пространство, m3.
8.2. Определяне на дебита на въздуха при 
механична вентилация
Дебитът на въздуха qve  в m3/h се определя 
като сума от средния часов дебит на подава­
ния от вентилаторите на системата въздух qve,f 
и дебита на допълнителния въздушен поток 
qve,x в отворите за външен въздух, дължащ се 
на вятъра:
ve
ve,f
ve,x
q
q
q
=
+
	
(3.71).
Дебитът 
ve,x
q
 се изчислява по формулата:
50
ve,x
2
ve,f
ve,e
50
V. n
.e
q
q
q
f
1
e
V.n
=
−


+




 
m3/h	 (3.72),
където:
n50 е средночасовата кратност на въздухо­
обмена за пространството при разлика между 
наляганията вън и вътре 50 Ра с отчитане 
на съпротивлението на входящия отвор, h-1;
ve,e
q
– дебитът на засмуквания от прос­
транството въздух, m3/h.
Коефициентите за защитеност от вятър e 
и f се отчитат от таблица 5.
Таблица 5
Разпо­
ложение 
на сгра­
дата
Описание
Коефициент за защитеност от 
вятър е
при повече от 
една фасада, 
изложена на 
вятъра
при една фаса­
да, изложена на 
вятъра
Открито
Сгради на 
открито, 
сгради с 
високо за­
строяване 
в населени 
места
0,10
0,03
Полуот­
крито
Сгради, об­
кръжени от 
други сгради 
или дървета
0,07
0,02
Защите­
но
Сгради със 
средно за­
строяване 
в  населени 
места, сгра­
ди в гора
0,04
0,01
Коефи­
циент f
За всички 
случаи
15
20
Нивото на въздухоплътност на сградата е 
в съответствие със стойностите за кратността 
на въздухообмена n50 при разлика в налягането 
50 Ра, както е показано в таблица 6.
Таблица 6
Ниво на 
въздухоплътност 
на сградата
Многофамилни 
сгради при n50, h-1
Едно-/дву­
фамилна 
сграда при 
n50, h-1
Висока
до 2,0
до 4,0
Средна
от 2,0 до 5,0
от 4,0 до 10,0
Малка
над 5,0
над 10,0
9. Топлинни печалби (явна топлина) от 
вътрешни топлинни източници
Топлинните печалби зависят от вътрешните 
топлинни източници, от вида на сградата, от 
нейното предназначение (жилищна, нежилищ­
на), както и от техническото обзавеждане, броя 
на обитателите и мощността на наличните 
съоръжения.