Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 80

С Т Р .  80
Д Ъ Р Ж А В Е Н   ВЕ С Т Н И К
Б Р О Й  81
Чл. 697. (1) На кабелните линии през опре-
делен период, установен с местна инструкция,
се измерват товарите и напреженията в дадени
точки от кабелната мрежа.
(2) В съответствие с измерените товари по
ал. 1 се правят корекции на режима и схемата
на работа на кабелната мрежа.
Г л а в а  ч е т и р и д е с е т  и  п ъ р в а
ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ
Чл. 698. (1) Заземителните уредби удовлетво-
ряват изискванията за осигуряване безопасността
на хората, защитата на електрическите уредби и
мрежи съгласно изискванията на Наредбата за
устройство на електрическите уредби по чл. 89
ЗЕЕЕ, както и изискванията за осигуряване на
експлоатационните режими на работа.
(2) Токопроводимите части на електричес-
ките уредби, които могат да се окажат под на-
прежение вследствие на повреда на изолация-
та, трябва да имат защита срещу индиректен
допир съгласно изискванията на Наредбата за
устройство на електрическите уредби по чл. 70,
ал. 1, т. 1 ЗЕЕЕ.
Чл. 699. (1) При предаване на заземителни-
те уредби или на техни елементи (заземители)
за експлоатация освен документацията, съдър-
жаща се в глава трета, се представят и протоко-
ли с измерените преходни съпротивления спря-
мо земя и на присъединенията към тях.
(2) За електрическите уредби с напрежение
до 1 kV, в които се прилага зануляване, се из-
мерва и пълното съпротивление на контура
“фаза-неутрала” и се оценява ефективността на
зануляването.
Чл. 700. (1) При присъединяване на отделен
елемент от електрическата уредба, подлежащ
на заземяване към заземителната уредба, се
използва отделен заземяващ проводник.
(2) Забранява се последователното свързва-
не на няколко подлежащи на заземяване части
от електрическа уредба.
Чл. 701. (1) За присъединяване на заземя-
ващи проводници към заземители се изпол-
зват заваръчни съединения, а при присъеди-
няване на заземяващи проводници към кор-
пуси на съоръжения, машини и апарати и др.—
винтови съединения.
(2) Заземяващите проводници трябва да бъ-
дат защитени от корозия, а проводниците, по-
ложени на открито, трябва да имат отличител-
но оцветяване.
Чл. 702. (1) Съпротивлението на заземител-
ните уредби се измерва след техния монтаж,
преустройство или основен ремонт.
(2) Измерванията се извършват през перио-
дите с най-малка проводимост на почвата през
годината.
(3) При откриване по стълбовете на ВЛ с
напрежение 110 kV и повече на следи от елек-
трическа дъга или разрушаване на изолатори
се проверява целостта на заземителните про-
водници.
Чл. 703. За периодично контролиране на със-
тоянието на заземителните уредби се извършват:
1. измерване на преходното съпротивление
на заземителите в електрическите уредби и на
стълбовете на ВЛ—най-малко веднъж на 10
години; за ВЛ измерването се извършва по из-
бор на 2 на сто от стълбовете;
2. измерване на преходното съпротивление
на заземителите на стълбовете на ВЛ до 35 kV
с монтирани на тях разединители и/или сред-
ства за защита от пренапрежения, както и на
стълбовете с повторно заземяване на неутрал-
ния проводник—съгласно местни инструкции
най-малко веднъж на 5 години;
3. проверка за наличието и състоянието на
връзката между заземителя и заземяваните
елементи, включително за свързаните към за-
земителната уредба естествени заземители—
най-малко веднъж на 10 години;
4. измерване на пълното съпротивление на
контура “фаза-неутрала” в електрически уред-
би и ВЛ с напрежение до 1 kV и оценка за ефек-
тивността на зануляването—съобразно местни
инструкции най-малко веднъж на 5 години.
Чл. 704. (1) Състоянието на елементите на
заземителите по отношение на корозия се про-
верява с разкриване на почвата най-малко вед-
нъж на 10 години.
(2) В електрическите уредби проверката на
елементите на заземителите по отношение на
корозия се извършва в местата, които са подло-
жени най-силно на корозия, както и в близост
до заземените звездни центрове на силовите
трансформатори, вентилните отводи и заземи-
телните ножове на разединителите.
(3) За заземителите на стълбовете на елек-
тропроводните линии проверката се извършва
по избор на 2 на сто от стълбовете.
(4) В зависимост от интензивността на коро-
зията проверките могат да бъдат по-чести, а
процентът на проверяваните заземители на
стълбове да бъде завишен.
Г л а в а  ч е т и р и д е с е т  и  в т о р а
КОНДЕНЗАТОРНИ УРЕДБИ
Чл. 705. Тази глава се прилага при експлоа-
тацията на кондензаторните уредби с напреже-
ние над 1 kV и с честота 50 Hz, предназначени
за регулиране на напрежението чрез генерира-
не на реактивна мощност.
Чл. 706. (1) Кондензаторните уредби се екс-
плоатират в автоматичен режим на работа.
(2) Допуска се кондензаторните уредби да се
управляват и ръчно, ако може да се осигури
зададеното ниво на напрежение в определения
опорен пункт.
Чл. 707. (1) Режимът на работа на конденза-
торната уредба или на секция от нея осигурява
включването є към мрежата при понижаване
на напрежението под номиналното и изключ-
ване при повишаване на напрежението до 105—
110 на сто от номиналното.
(2) Не се разрешава експлоатацията на кон-
дензаторната уредба, когато:
1. напрежението върху единичен елемент
от нея надвиши 110 на сто от номиналната
стойност;