Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 77

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  77
1
2
3
4
5
в) когато падът на напрежение надвишава два пъти пада
в проводник със същата дължина;
г) когато изкривяването на съединението превишава 3 %
от дължината му;
д) когато стоманената муфа на пресования съединител
е разположена несиметрично.
Клемните съединения се бракуват, когато падът на нап- Проверяват се
режение в тях надвишава 2 пъти загубата на напрежение
най-малко 1 път
в проводник със същата дължина
годишно
5.
П
Измерване на преход-
Виж приложение № 9 за заземителните уредби
Извършва се в пе-
ното съпротивление
риода с най-мал-
на заземителите на
ка проводимост
стълбове и мълниеза-
на почвата
щитни въжета
6.
О, П
Проверка на точността Отклоненията на стълбовете трябва да не превишават
на монтажа на стъл-
стойностите, дадени в следващата таблица
бовете
7.
П
Външен оглед
Сеченията на елементите на стоманорешетъчните
Външният оглед
стълбове не трябва да намаляват вследствие на корозия
се извършва при
повече от 20 % спрямо изчислените. В стоманобетон-
необходимост и
ните стълбове с напрегната арматура в експлоатационни
съгласно местни
условия се допускат пукнатини с широчина до 0,2 mm.
инструкции
Броят на такива пукнатини не трябва да надвишава
6 на 1 m дължина от стълба.
Броят на влакнообразните пукнатини не се нормира.
Не се допуска появяване на такива пукнатини на стома-
нобетонни стълбове с напрегната или частично напрег-
ната арматура при експлоатационни натоварвания
8.
О, П
Проверка на силите
Да не се различават с повече от 20 % от проектните
в обтяжките на
стойности
стълбовете
Гранични стойности на отклоненията на изправени стълбове на въздушни електропроводни линии
№
Тип на
Вид на отклонението
Гранични
по
проверката
стойности
ред
1.
О, П
Отклонение на върха на стълба от вертикалната ос надлъжно и напречно на оста
на линията или отношение на отклонението на върха към височината на стълба:
а) за стоманорешетъчни стълбове
1:200
б) за единични стоманобетонни стълбове
1:150
в) за стоманобетонни портални стълбове с обтяжки
100 mm
г) за дървени стълбове
1:100
2.
О
Вертикално отклонение на върха на конзолата или отношение на отклонението
към дължината на конзолата:
а) за портални метални стълбове с обтяжки
—при дължина на конзолата до 15 m
1:150
—при дължина на конзолата над 15 m
1:250
б) за единични стоманобетонни стълбове
1:100
в) за стоманобетонни портални стълбове с обтяжки
80 mm
г) за дървени стълбове
1:50
3.
О
Отклонение на върха на конзолата от равнината, перпендикулярна на оста
на линията:
а) за стоманорешетъчни и стоманобетонни стълбове
100 mm
б) за портални стоманобетонни стълбове с обтяжки
50 mm
в) завъртане на конзолите спрямо оста на дървени стълбове
5°
Приложение № 2
към чл. 120, ал. 2 и чл. 130
Периодичност, обхват и норми за изпитване на силови кабелни линии
Според периодичността и обхвата си изпитванията в експлоатация се разделят на три типа, които се означават,
както следва:
О—изпитвания при основен ремонт;
Т—изпитвания при текущ ремонт;
П—изпитвания при планово-профилактичен преглед (междуремонтни изпитвания).
Периодичност на изпитванията
О
Най-малко 1 път на 3 години.
Т
Най-малко 1 път годишно.
П
По графици, утвърдени от отговорника за техническата експлоатация на енергообзавеждането.