Държавен вестник, бр. 100, 2003 г., стр. 15

Б Р О Й  100
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  15
от нагревателните тела, снабдени с тези горел-
ки, предлагани самостоятелно за продажба и
предназначени за вграждане в газов уред или
сглобени така, че да съставят газов уред, нари-
чани по-нататък “устройства”.
Чл. 3. Наредбата не се отнася за газови уре-
ди, специално предназначени за използване при
технологични процеси, извършвани в промиш-
лени помещения.
Чл. 4. Газовите уреди и устройствата, проек-
тирани и произведени съгласно изискванията
на българските стандарти, с които се въвеждат
хармонизираните европейски стандарти, се счи-
та, че съответстват на съществените изисква-
ния на наредбата.
Чл. 5. (1) Газовите уреди и устройствата се
пускат на пазара и/или се пускат в действие само
когато при нормално използване не застраша-
ват безопасността на хората, на домашните
животни и на вещите.
(2) Газов уред се използва “нормално”, ко-
гато:
1. е правилно монтиран и редовно се под-
държа в съответствие с инструкцията на произ-
водителя;
2. използва газ с качества и захранващо на-
лягане в предписаните от производителя допус-
тими граници;
3. се използва в съответствие с предназна-
чението си или по начин, който може да се
предвиди.
Г л а в а  в т о р а
СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ
Чл. 6. Задълженията, които произтичат от
съществените изисквания за газовите уреди, се
отнасят също така и за устройствата, когато и
за тях съществува съответният риск.
Чл. 7. Газовите уреди трябва да са проек-
тирани и произведени така, че да функциони-
рат напълно безопасно и да не представляват
опасност за хората, домашните животни и
вещите, когато се използват нормално съг-
ласно чл. 5, ал. 2.
Чл. 8. (1) При пускането им на пазара газо-
вите уреди трябва:
1. да се придружават с техническа инструк-
ция за монтаж, предназначена за лицето, което
монтира уреда;
2. да се придружават с инструкция за ползва-
не и поддържане, предназначена за ползвателя;
3. да имат нанесени предупредителни над-
писи и върху опаковката им.
(2) Инструкциите и надписите по ал. 1 тряб-
ва да са на български език.
Чл. 9. (1) Техническата инструкция за мон-
таж трябва да съдържа всички необходими ука-
зания за монтиране, регулиране и поддържане
на газовия уред, осигуряващи правилното из-
вършване на тези операции и безопасната му
експлоатация. По-специално тя трябва да съ-
държа данни за:
1. типа на използвания газ;
2. използваното захранващо налягане на газа;
3. дебита на въздуха, необходим за горене и
за предотвратяване образуването на смеси с
недопустимо процентно съдържание на неиз-
горял газ—за уреди, които нямат устройство
съгласно чл. 26, ал. 1;
4. условията за отвеждане на продуктите на
горенето;
5. техническите характеристики на горелките
с принудително подаване на въздух и нагрева-
телните тела, снабдени с такива горелки, и
изискванията за монтаж, така че готовите газо-
ви уреди да съответстват на съществените изиск-
вания на наредбата; при необходимост се при-
лага списък на възможните комбинации, пре-
поръчани от производителя.
(2) Инструкцията за ползване и поддържа-
не, предназначена за ползвателя, трябва да съ-
държа необходимата информация за безопас-
ното използване на уреда и да обръща внима-
ние на ползвателя за възможните ограничения
при използването.
(3) Предупредителните надписи, нанесени
върху газовия уред и върху неговата опаковка,
трябва ясно да посочват:
1. типа на използвания газ;
2. използваното захранващо налягане на газа;
3. ограничения при използването на уреда и
по-специално, че уредът трябва да се монтира
само в помещения с достатъчна вентилация.
Чл. 10. (1) Устройствата, предназначени да
са съставна част на газов уред, се проектират и
произвеждат така, че да изпълняват правилно
функцията, за която са предвидени, когато са
монтирани в съответствие с техническата инс-
трукция за монтаж по чл. 9, ал. 1.
(2) Инструкциите за монтаж, регулиране,
експлоатация и поддържане се предоставят с
устройствата.
Чл. 11. (1) Газовите уреди и устройствата се
изработват от материали, подходящи за пред-
назначението им и устойчиви на механичните,
химичните и термичните условия, на които е
предвидено да бъдат подложени.
(2) Свойствата на материалите, които имат
значение за безопасността, се гарантират от
производителя и доставчика на газовия уред.
Чл. 12. Газовите уреди трябва да са констру-
ирани така, че при нормално използване да не
се допуска нестабилност, деформация, разру-
шаване или износване, които намаляват тяхна-
та безопасност.
Чл. 13. Кондензатът, който се образува при
пускане и/или ползване, не трябва да намалява
безопасността на газовите уреди.
Чл. 14. Газовите уреди трябва да са проекти-
рани и конструирани така, че да е ограничен
рискът от експлозия в случай на пожар, прeдиз-
викан от външна причина.
Чл. 15. Газовите уреди трябва да са констру-
ирани така, че да не позволяват проникване на
вода или въздух в газовия тракт.