Държавен вестник, бр. 9, 2009 г., стр. 55

Б Р О Й  9
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  55
(2) Изпитващата институция отговаря на:
1. Кодекса на процедурите за противопожар-
ни изпитвания; или
2. европейски стандарт EN ISO/IEC
17025:2000 относно общите изисквания към
компетентността на лабораториите за изпит-
вания и калибриране.
(3) Признатите методи за изпитване за оп-
ределяне на негоримостта на материалите са:
1. определените в приложение № 1, част I от
Кодекса на процедурите за противопожарни
изпитвания;
2. равностойни на разпоредбите по т. 1 на
някоя от държавите членки.
(4) Признатите методи за изпитване за оп-
ределяне на даден материал, че е труднозапа-
лим, са:
1. съответните изисквания, заложени в при-
ложение № 1, части: 5 (Изпитване за запали-
мост на повърхността), 6 (Изпитване за покри-
тията на палубата), 7 (Изпитване за висящи
тъкани и пластмаси), 8 (Изпитване за тапици-
рани мебели) и 9 (Изпитване за спалното бельо)
от Кодекса на процедурите за противопожарни
изпитвания;
2. равностойни на нормите по т. 1 разпоред-
би, приети от някоя от държавите—членки на
Европейския съюз.
(5) Признатите методи за изпитване за оп-
ределяне на огнеустойчивостта са:
1. определените в приложение № 3, част 3 от
Кодекса на процедурите за противопожарни из-
питвания, и
2. равностойни на нормите по т. 1 разпоред-
би, приети от една от държавите членки на Ев-
ропейския съюз.
(6) Изпълнителна агенция “Морска админис-
трация” в съответствие с Кодекса на процеду-
рите за противопожарни изпитвания може да
разпореди изпитване на произволно избрана
разделителна стена с цел да се осигури съответ-
ствие с разпоредбите по чл. 414 относно устой-
чивостта и нарастването на температурата.
Чл. 414. (1) Преградните стени между поме-
щенията се проектират в съответствие със след-
ните изисквания:
1. преградните стени между помещенията, в
които не са монтирани автоматични спринклер-
ни системи за разпръскване на вода под наляга-
не, съгласно раздел IV на глава девета отговарят
на изискванията, посочени в таблицата:
Помещения
Центрове за
Стълбищ-
Сборни
Салони
Машинни
Камбузи
Складови
управление
ни клетки
пунктове
отделения
помещения
Центрове за управ-
ление
-
A0
A0/B15 (1)
A30
A60
A60
A60
Стълбищни клетки
-
A0
A30
A60
A60
A60
Сборни пунктове
-
A30/B15(2)
A60
A60
A60
Салони
-/B15(3)
A60
A60
A60
Машинни отделения
A60/A0(4)
A60
A60
Камбузи
A0
A60/B15(5)
Складови помещения
-
2. преградните стени между помещенията, в които са монтирани автоматични спринклерни сис-
теми за разпръскване на вода под налягане, съгласно раздел IV на глава девета отговарят на изис-
кванията, посочени в таблицата:
Помещения
Центрове за
Стълбищ-
Сборни
Салони
Машинни
Камбузи
Складови
управление
ни клетки
пунктове
отделения
помещения
Центрове за управ-
ление
-
A0
A0/B15(1)
A0
A60
A30
A30
Стълбищни клетки
-
A0
A0
A60
A30
A0
Сборни пунктове
-
A30/B15(2)
A60
A30
A30
Салони
-/B0(3)
A60
A30
A0
Машинни отделения
A60/A0(4)
A60
A60
Камбузи
-
B15
Складови помещения
-
Забележки:
(1) Преградните стени между центровете за управление и вътрешните сборни пунктове съответстват на тип
A0, но външните сборни пунктове—само на тип B15.
(2) Преградните стени между салоните и вътрешните сборни пунктове съответстват на тип A30, но външните
сборни пунктове—само на тип B15.
(3) Преградните стени между кабините, преградните стени между кабините и коридорите и вертикалните
преградни стени, разделящи салоните съгласно чл. 420, отговарят на тип В15 за помещения, снабдени със
спринклерни системи под налягане В0.
(4) Преградните стени между двигателните отделения съгласно чл. 386 и чл. 407 съответстват на тип А60;
в останалите случаи—на тип А0.
(5) Преградна стена тип В15 е достатъчна за преградни стени между камбузи, от една страна, и хладилни
помещения и складове за храна, от друга страна.