Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 76

С Т Р .  76
Д Ъ Р Ж А В Е Н   ВЕ С Т Н И К
Б Р О Й  81
1. за ВЛ с напрежение 6 до 20 kV—2 m;
2. за ВЛ с напрежение 110 kV—4 m;
3. за ВЛ с напрежение 220 kV—6 m;
4. за ВЛ с напрежение 400 kV—9 m.
(3) Собственикът на ВЛ не допуска в пред-
пазната зона без съгласуване с него да се извър-
шват строителни и землени работи, складира-
не на материали, изграждане на временни съо-
ръжения, паркиране на машини и механизми,
както и селскостопански работи с употреба на
високогабаритни машини.
(4) Собственикът на ВЛ е длъжен да уведо-
ми предприятията, организациите и частните
лица, в чийто район преминава ВЛ, за изисква-
нията по ал. 2 и да привлича под отговорност
по установения ред нарушителите.
Чл. 660. При експлоатацията на ВЛ се под-
държат в изправно състояние:
1. предупредителните табели по бреговете
в местата на пресичането на ВЛ с плавателни-
те реки, канали или водоеми, определени съг-
ласно правилата за плаване по вътрешни вод-
ни пътища;
2. устройствата за светлинно сигнализира-
не, които са монтирани на стълбове—в съот-
ветствие с нормативните актове;
3. “габаритните врати”, монтирани на от-
клонението от жп линии към промишлените
предприятия, складове и други от общата жп
мрежа, по които е възможно придвижване на
кранове и други високогабаритни товари; мон-
тирането и обслужването на “габаритните вра-
ти” се извършва от организацията—собственик
на жп линията;
4. постоянните знаци, поставени на стълбо-
вете на ВЛ, които трябва да включват:
а) предупредителни табели “НЕ СЕ КАЧ-
ВАЙ! ОПАСНО ЗА ЖИВОТА!” на височина
2,5—3,0 m от земята;
б) пореден номер на стълба и година на въ-
веждането на линията;
в) табела или траен надпис с диспечерско
наименование на линията; при две линии на
обща стълбова линия табелите или надписи-
те се поставят задължително под конзолите
на съответната линия на височина 2,5—3,0 m
от земята;
г) табела с диспечерско наименование на
секционния разединител при ВЛ 20 kV—на ви-
сочина до 2 m под табелата с наименованието
на линията.
Чл. 661. Габаритите на пресичане на въз-
душните линии с пътища се поддържат съг-
ласно зададените в проекта и не могат да бъдат
по-малки от:
1. за напрежение от 1 до 110 kV—7,60 m;
2. за напрежение 220 kV—8,60 m;
3. за напрежение 400 kV—9,00 m;
4. за напрежение 750 kV—18,00 m.
Чл. 662. (1) Не се допуска вертикалните раз-
стояния от проводниците на ВЛ до повърхност-
та на терена при максимален провес да бъдат
по-малки от:
Напрежение
Ненаселени
Населени
на ВЛ
места,
места,
разстояние
разстояние
в метри
в метри
до 110 kV
6,00
7,00
220 kV
7,00
8,00
400 kV
8,00
9,00
750 kV
18,00
—
(2) За въздушни кабелни линии (ВКЛ) с усу-
кани проводници за напрежение 20 kV най-мал-
ките разстояния при максимален провес са,
както следва:
1. над пешеходни пътеки и над терени, през
които преминават превозни средства и механи-
зация—4 m;
2. над сгради и съоръжения в населени мес-
та, както и при недостъпни за хората участъци,
извън населени места—3 m;
3. в зони, разрешени за преминаване на пре-
возни средства и механизация—6 m.
(3) Не се допуска преминаването на времен-
на ВКЛ през зоната на действие на кранове и
други повдигателни и строителни машини.
Чл. 663. (1) Трасето на въздушните линии
периодично се почиства от дървета и храсти и
се поддържа в пожаробезопасно състояние.
(2) Широчината на просеката трябва да бъде,
както следва:
1. при нискостеблени насаждения с височи-
на до 4 m—по 3 m от крайните проводници на
линията, но не повече от 10 m обща широчина;
2. при насаждения с височина над 4 m—раз-
стоянието между крайните проводници плюс
удвоената средна височина на дърветата;
3. при големи дерета, скатове и оврази, ако
вертикалното разстояние от върховете на дър-
ветата до проводниците е по-голямо от 5 m и
има само монтажна просека—по 2 m от крайни-
те проводници;
4. при преминаване през овощни градини се
допуска подкастряне само на единични дърве-
та, без да се прави просека;
5. при възникнала опасност от падане на
единични дървета върху ВЛ трасето се почис-
тва незабавно, независимо в какви насажде-
ния се намира ВЛ, като се уведомяват собст-
вениците им.
Чл. 664. (1) На въздушните линии с напре-
жение 110 kV и повече, подложени на интензив-
но заледяване, при осигурени технически усло-
вия и възможности се извършва топене на леда
с електрически ток.
(2) В случаите по ал. 1 се организира наблю-
дение на процеса на заледяване, като своевре-
менно се включва схемата за топене на леда.
Чл. 665. Експлоатацията на въздушните
електропроводни линии включва извършва-
нето на:
1. техническо обслужване (текущо поддър-
жане) с извършване на работи по предпазване
на елементите на ВЛ от преждевременно из-
носване чрез профилактични огледи, провер-
ки, измервания и отстраняване на повреди и
неизправности;