Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 54

С Т Р .  54
Д Ъ Р Ж А В Е Н   ВЕ С Т Н И К
Б Р О Й  81
(2) Качеството на водата и парата се контро-
лира по следните показатели:
1. специфична електропроводимост—изме-
рена в непрекъснат поток след Н-катиониране
със силнокисел катионит при 298 °К;
2. стойност на pH—измерена в непрекъснат
поток при 298 °К;
3. алкалоземни метали—съдържание на Са
и Мg (наричано по-нататък “обща твърдост”)—
изчислени като сума от концентрациите им;
4. съединения на желязото—изчислени като Fe;
5. съединения на медта—изчислени като Сu;
6. силикати—изчислени като SiO2;
7. алкални метали—сумата от концентраци-
ите на Na и К, изчислени като Na;
8. амоняк—в т.ч. и съединенията му, изчис-
лени като NH3;
9. хидразин—изчислен като N2H4.
Чл. 437. Водата за захранване и допълване
на водогрейните котли има следните стойнос-
ти на показателите:
1. съдържание на разтворен кислород—не
повече от 50 µg/dm3;
2. обща твърдост—не повече от 50 µgeq/dm3;
3. съдържание на въглена киселина като
СО2—не се допуска;
4. съдържание на свободно диспергирани
вещества—не повече от 5 mg/dm3;
5. стойност на рH—от 8,0 до 9,5.
Чл. 438. Водата за захранване на котли при
алкален режим на обработване има следните
допустими стойности на показателите:
№
Показатели
Налягане Налягане
Наля-
Право-
по
до 4 МРа
над 4
гане над
токов
ред
до 8 МРа
8 МРа
котел
 1
2
3
4
5
6
1. Специфична
проводимост,
µS/сm
—
—
0,3
0,2
2. Обща
твърдост,
µgeq/dm3
10 (50*)
5
1
0,2
3. Стойност
на рН
9 (8*)
9 ± 0,5
9 ± 0,2
9 ± 0,2
4. Разтворен
кислород,
µg/dm3
20 (100*)
20
10
10
5. Съединения
на желязото,
µg/dm3
200
50
20
10
6. Съединения
на медта,
µg/dm3
—
10
5
3
7. Силикати,
µg/dm3
—
50
20
15
8. Алкални
метали,
µg/dm3
—
—
20
10
9. Амоняк,
µg/dm3
—
1000
1000
500
10. Хидразин,
µg/dm3
—
20—60
20—60 20—60
11. Нефто-
1
0,3
не се
не се
продукти,
от-
от-
mg/dm3
крива
крива
12. Свободен
2
2 (при
не се
не се
сулфит,
сулфа-
от-
от-
mg/dm3
 тиране)
крива
крива
 1
2
3
4
5
6
13. Свободна
въглена
не се
не се
не се
не се
киселина
допус-
допус-
допус-
допус-
като СО2
ка
ка
ка
ка
14. Сумарно
съдържание
на NO2 и
не се
не се
NO3,
20
допус-
допус-
µg/dm3
—
6—8 МРа
ка
ка
Забележка. С (*) са означени граничните стойности
за кратковременни допустими отклонения.
Чл. 439. (1) Показателите за качество на
котловата вода са в пряка зависимост от прила-
гания водохимичен режим.
(2) Стойностите на показателите за котло-
ва вода се определят от производителя на ко-
тела и се записват в местната експлоатацион-
на инструкция.
Чл. 440. Парата (наситена и прегрята) има
следните допустими стойности на показателите:
№
Показатели
Налягане Налягане
Наля-
Право-
по
до 4 МРа
над 4
гане над токови
ред
до 8 МРа
8 МРа
котли
1. Специфична
проводимост,
µS/сm
—
—
0,3
0,2
2. Стойност
на рН
—
—
7
7
3. Съединения
на желязото,
µg/dm3
—
—
20
10
4. Съединения
на медта,
µg/dm3
—
—
3
3
5. Силикати,
µg/dm3
—
25
20
15
6. Алкални
метали,
µg/dm3
60—100
15
15
10
7. Свободна
въглена
киселина
като СО2,
µg/dm3
10—20
—
—
—
Чл. 441. На изискванията за показателите на
парата за котли с налягане над 8 МРа отговаря
и водата, използвана за регулиране на темпера-
турата на прегрята пара (вода за впръскване).
Чл. 442. (1) Кондензатът от турбините има
следните допустими стойности на показателите:
№
Показатели
Налягане Налягане
Наля-
Право-
по
до 4 МРа
над 4
гане над токови
ред
до 8 МРа
8 МРа
котли
 1
2
3
4
5
6
1. Специфична
проводимост,
µS/сm
—
0,5
0,3
0,3
2. Обща
твърдост,
µgeq/dm3
10
1
1
0,5
3. Стойност
на рН
—
7
7
—