Държавен вестник, бр. 74, 2004 г., стр. 109

Б Р О Й  74
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  109
(4) Средствата за търговско измерване на
електрическа енергия, токовите и напрежено-
вите трансформатори към тях, управляващите
тарифите и другите спомагателни устройства
се доставят от и за сметка на преносното или
съответното разпределително предприятие и са
негова собственост. 
(5) В случаите по ал. 1 устройствата за за-
щита от пренапрежения са собственост на про-
изводителя и се доставят, монтират и поддър-
жат от него и за негова сметка, когато са разпо-
ложени преди границата на собственост откъм
страната на електропроводната линия.
Чл. 71. (1) Електрическите уредби на елект-
рическите централи се изграждат от произво-
дителя и са негова собственост.
(2) При електрически централи с обща ин-
сталирана генераторна мощност 100 и над
100 MW електрическите уредби с високо нап-
режение, през които се изнася произведената
от централата електрическа енергия към ЕЕС,
се изграждат от преносното предприятие и са
негова собственост.
(3) Алинея 2 не се прилага, когато централа-
та се изгражда за задоволяване на технологич-
ните нужди на производствена дейност.
(4) Разширението и реконструкцията на пре-
носната и/или разпределителната мрежа, свър-
зани с присъединяването на електрическа цент-
рала, се извършват от преносното или от съот-
ветното разпределително предприятие и е не-
гова собственост.
(5) Електропроводните линии и другите съ-
оръжения, чрез които се извършва присъеди-
няване на електрическите уредби на електри-
ческа централа към преносната или към раз-
пределителната мрежа, се изграждат от пренос-
ното или от съответното разпределително пред-
приятие и са негова собственост.
Раздел VI
Преустановяване на присъединяването
на електрически централи
Чл. 72. Преносното или съответното разпре-
делително предприятие може да преустанови
присъединяването на електрическата централа:
1. в случаите, предвидени в наредбата;
2. в случаите, предвидени в договора за пре-
нос на електрическа енергия;
3. по разпореждания на други органи, изда-
дени в рамките на тяхната компетентност.
Чл. 73. (1) Преносното или съответното раз-
пределително предприятие не носи отговорност
за причинени вреди и пропуснати ползи за елект-
рическата централа в случай на временно пре-
установяване на присъединяването без предва-
рително предизвестие при:
1. предотвратяване на непосредствена опас-
ност за здравето и сигурността на хора или
съоръжения;
2. авария в ЕЕС или съоръженията за при-
съединяване по независещи от преносното или
съответното разпределително предприятие
причини;
3. неизпълнение от страна на оперативния
персонал на централата на разпореждане, даде-
но от оператора на електрическата мрежа.
(2) Преносното или съответното разпреде-
лително предприятие не носи отговорност за
причинени вреди и пропуснати ползи за елект-
рическата централа в случай на временно пре-
установяване на преноса на електрическа енер-
гия след 14-дневно писмено предизвестие при:
1. прекратяване на лицензията за производ-
ство на електрическа енергия;
2. промяна на техническите условия, при
които е извършено присъединяването, когато
това застрашава надеждността и качеството
при снабдяването на потребителите с електри-
ческа енергия;
3. планов ремонт, технически мероприятия
или реконструкция на съоръжения на пренос-
ното или съответното разпределително пред-
приятие;
4. неизпълнени от електрическата централа
предписания за отстраняване на съществени
технически недостатъци по съоръженията на
централата или предписания, свързани с без-
опасността;
5. констатирано повреждане или друго въз-
действие върху средствата за търговско измер-
ване на електрическа енергия;
6. отказ за осигуряване на достъп за отчита-
не и контрол на средствата за търговско измер-
ване на електрическа енергия.
Раздел VII
Технически изисквания към производителите
на електрическа енергия за присъединяване
към електрическата мрежа
Чл. 74. (1) При изготвянето на условията за
присъединяване по чл. 52 преносното или съот-
ветното разпределително предприятие определя
техническите изисквания, които се изпълняват
за присъединяване към електрическата мрежа.
(2) Техническите изисквания по ал. 1 се отна-
сят за системите, мрежите и съоръженията на
производителя, които участват в оперативното
управление на ЕЕС, влияят на качеството на елект-
рическата енергия и трябва да бъдат съвместими
с използваните в електрическата мрежа.
(3) Техническите изисквания се задават по
начин, позволяващ използването им от възложи-
теля в процеса на проектиране и строителство.
(4) Условията за присъединяване включват
технически изисквания:
1. към електрическите уредби на електри-
ческата централа;
2. към електрическите генератори и помощ-
ните им системи;
3. към управляващите системи на турбините;
4. към управляващите системи на термич-
ните блокове;
5. към релейните защити и автоматики;
6. налагани от автоматизираната система за
диспечерско управление (АСДУ) на ЕЕС;