Държавен вестник, бр. 16, 2018 г., стр. 136

СТР.  136	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  16
гурена радиационна защита на персонала при 
извършване на огледи и техническо обслужване 
на съответното оборудване.
11. Филтрите и апаратите на прахоочиства-
щите и газоочистващите системи се поставят 
по възможност непосредствено до съответните 
боксове, камери и шкафове така, че да се намали 
до минимум замърсяването на магистралните 
въздуховоди. Сроковете за използване на фил-
трите и апаратите се определят в зависимост от 
намаляването на пропускателната способност на 
пречиствания въздух и от степента на радиаци-
онна опасност, възникваща поради натрупване 
на радиоактивни вещества в тях.
При разполагане на прахоочистващо и газо­
очистващо оборудване в отделни помещения, 
части от сграда или отделни сгради се спазват из-
искванията, валидни за основните производствени 
помещения при работи с открити източници.
Помещенията, в които е разположено прахо-
очистващо и газоочистващо оборудване, следва 
да са изолирани и да не са свързани по въздух 
с основните производствени помещения и зони 
на ядрени съоръжения и на обекти с открити 
източници. Влизането в тези помещения става 
през санитарен шлюз и отделен вход.
12. В помещенията на системите за прахо-
очистване и газоочистване се предвиждат изо-
лирани херметични помещения или херметични 
вентилирани участъци за ремонт, разглобяване, 
временно съхранение на филтри, апарати и техни 
елементи, както и за съхранение на средства за 
почистване и дезактивация.
При централизирано разположение на пра-
хоочистващо и газоочистващо оборудване учас-
тъците за работи от I клас с открити източници 
се планират по принципа на зониране като част 
от общия участък.
13. В необслужвани помещения за работи от 
I клас с открити източници се използва система 
за подаване на въздух към изолиращи шлангови 
индивидуални средства за защита на персонала 
(пневмокостюми, пневмошлемове, шлангови 
противогази).
За подаване на въздух към шланговите сред-
ства за защита на дихателните органи следва да 
има отделна пневмолиния или отделни вентила-
тори, които да осигуряват в мястото на свързване 
необходимото налягане (5000 Pa) и необходимия 
разход на въздуха (15 m3/h). В местата за присъе-
диняване на шланговете следва да има сферични 
или пружинни автоматични клапани.
Отоплението на помещения за работа с от-
крити източници се изисква да е такова, че да 
не предизвиква допълнително разпространение 
на прах и аерозоли.
14. В работни помещения, където е възможно 
натрупване на озон над 0,1 mg/m3 и на азотни 
окиси над 5 mg/m3 във въздуха, се предвиждат 
постоянно действащи вентилационни системи.
При използване на системи за рециркулация 
на въздуха на помещенията за работи от I и II 
клас следва да се осигури пречистването му, 
като се спазват границите на обемните актив-
ности, определени за съответните радионуклиди 
в таблица 3 на приложение № 2.
15. В помещенията за работи с открити из-
точници се изисква да има система за горещо и 
студено водоснабдяване и канализация. Изклю-
чение се допуска само за полеви лаборатории, 
където се провеждат работи от III клас с открити 
източници и които са разположени извън насе-
лени места или в населени места без централно 
водоснабдяване.
16. В помещенията за работи от I и II клас 
с открити източници крановете за подаване на 
вода в мивките са със смесители, които се уп-
равляват с педално, лакетно или безконтактно 
устройство.
17. Системите за специална канализация оси-
гуряват възможност за очистване на отпадъчните 
радиоактивни води. Очистващите съоръжения 
на специалната канализация се разполагат в 
отделно помещение или в обособен участък 
на територията в обекта с открити източници. 
Специалната канализация се комплектува с 
технически средства за контрол и измерване на 
количествата и активностите на постъпващите 
и преработените отпадъчни радиоактивни води.
18. Приемниците за изливане на радиоактивни 
разтвори (мивки, дренажни устройства, трапове 
и др.) в системата на специалната канализация 
се изработват от корозионноустойчиви матери-
али или се покриват с лесно дезактивируеми 
корозионноустойчиви покрития на външните 
и вътрешните им повърхности. Конструкция-
та на приемниците е такава, че да не допуска 
възможност за разпръскване на изливаните 
радиоактивни разтвори.
19. Системите и компонентите за управление 
и контрол на освобождаваните радиоактивни 
вещества в течно състояние се проектират така, 
че количеството и специфичните активности на 
очакваните течни радиоактивни изхвърляния 
в околната среда да са на разумно достижимо 
ниско ниво и да не се надвишават дозовите огра-
ничения за лица от населението, определени за 
дадено ядрено съоръжение или обект с открити 
източници. 
20. Прокарването на въздухопроводи, водо-
проводи и други комуникации на системите 
за вентилация, отопление и канализация през 
стените и преградите, които служат за защита от 
йонизиращи лъчения, се проектира и изпълнява 
така, че да не се допусне отслабване на защитата 
в местата на технологичните отвори.
21. Подовете и външните повърхности на 
оборудването в помещенията за постоянно пре-
биваване на персонала при работи с открити 
източници се почистват ежедневно по влажен 
способ.
Инвентарът, необходим за почистването, се 
съхранява в специално определени места и се 
използва само за помещенията от съответния 
клас за работи с открити източници, за които 
е предвиден.
22. Ефективността на дезактивация (степента 
на отстраняване на радиоактивни замърсявания 
от повърхности) се контролира чрез радиометрич-
ни измервания с преносими и стационарни уреди. 
Оборудването, инструментите, покритията, които 
се явяват източници на допълнително облъчване