Държавен вестник, бр. 43, 2025 г., стр. 28

СТР.  28	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  43
др.), се разработват и представят в съответната 
РСПБЗН в 14-дневен срок преди мероприяти­
ето или извършването на дейността планове 
за осигуряване на ПБ, като задължително се 
осигуряват условията за безопасна евакуация 
при спазване изискванията на глава седма от 
Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-тех­
нически правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар и изискванията на 
тази наредба.“
§ 33. В чл. 34 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. промяна на класа или подкласа на 
функционална пожарна опасност, или на ка­
тегорията по пожарна опасност на сградите, 
помещенията и съоръженията, в нарушение 
на изискванията, регламентирани в Наредба 
№ Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически 
правила и норми за осигуряване на безопас­
ност при пожар;“
б) създават се нови т. 2 – 4:
„2. увеличаване на броя на едновременно 
пребиваващите хора в сградите и помещенията, 
в нарушение на изискванията, регламентирани 
в глава седма от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. 
за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар;
3. промяна на параметрите, имащи отно­
шение към необходимостта от изграждане и 
увеличаването на кратността на вентилационна 
система за отвеждане на дим и топлина, ава­
рийна вентилация, вентилация за предотвра­
тяване на пожар и вентилация за помещения 
за зареждане на акумулатори, в нарушение 
на изискванията, регламентирани в Наредба 
№ Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически 
правила и норми за осигуряване на безопас­
ност при пожар;
4. промяна на параметрите, имащи отно­
шение към необходимостта от изграждане, 
проектирането и оразмеряването на ПИС, 
ПГИ и сградна водопроводна инсталация за 
пожарогасене с пожарни кранове, в нарушение 
на изискванията, регламентирани в Наредба 
№ Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически 
правила и норми за осигуряване на безопас­
ност при пожар;“
в) досегашните т. 2 и 3 стават съответно 
т. 5 и 6;
г) досегашната т. 4 става т. 7 и се изменя 
така:
„7. поставяне на горимо оборудване и го­
рими материали по евакуационните пътища 
в сградите (с изключение на евакуационните 
пътища в помещенията).“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Допуска се изискванията по ал. 1, т. 5 
да не се изпълняват за вратите по пътищата 
за евакуация, ако са спазени изискванията на 
чл. 43, ал. 16 (за врати без брави тип „анти­
паник“) и чл. 43, ал. 17 (за врати с брави тип 
„антипаник“) от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. 
за строително-технически правила и норми 
за осигуряване на безопасност при пожар.“
3. В ал. 3 думите „т. 3“ се заменят с „т. 6“.
4. В ал. 4:
а) в основния текст думите „т. 4“ се заме­
нят с „т. 7“;
б) в т. 3 думите „специфичен звуков сиг­
нал“ се заменят със „звукова сигнализация“;
в) създава се т. 4:
„4. допуска се, когато евакуационните кори­
дори и/или фоайета по т. 2 са с алтернативна 
евакуация (при наличие на пътища за евакуа­
ция в две или повече посоки), шкафчетата по 
т. 1 да са изработени от материал, различен 
от метал, при спазване на условията по ал. 8.“
5. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Допуска се в евакуационни коридори и 
фоайета с алтернативна евакуация (при нали­
чие на пътища за евакуация в две или повече 
посоки) да бъдат предвидени горими мебели 
и обзавеждане (с изключение на шкафове/
стелажи с документи и гардероби за дрехи), 
ако са изпълнени следните условия:
1. горимите мебели и обзавеждане са разпо­
ложени по такъв начин, че да не се намалява 
широчината на евакуационните пътища под 
нормативно изискващата се и да не се създават 
предпоставки за затрудняване на безопасната 
евакуация;
2. горимите мебели и обзавеждане са 
разположени на групи с площ до 10 m2, като 
отделните групи отстоят една от друга на 
разстояние най-малко 4 m.“
6. Създава се ал. 9:
„(9) В затворените гаражи, разположени в 
обекти от подкласове на функционална пожар­
на опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 и Ф5.2, за 
които са приложими строително-техническите 
правила и норми, регламентирани в Наредба 
№ Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически 
правила и норми за осигуряване на безопас­
ност при пожар, не се разрешава паркиране 
на моторни превозни средства (МПС) с ав­
томобилни газови уредби извън зоните по 
чл. 664 от същата наредба.“
§ 34. В чл. 36 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него 
думите „захранването на електрическите вери­
ги“ се заменят с „електрическото захранване 
на токовите кръгове“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Изискването по ал. 1 не се прилага 
за обекти, в които се работи непрекъснато.“
§ 35. Създава се чл. 37а:
„Чл. 37а. (1) Смукателните вентилационни 
инсталации за отвеждане на газове и пари, 
получени в резултат на температурната обра­