Държавен вестник, бр. 6, 2005 г., стр. 8

С Т Р .  8
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  6
а) към клас В-I се отнасят зоните в помеще-
ния, където се отделят горими газове и пари,
които при нормален режим на работа могат да
образуват с въздуха или с други окислители
взривоопасни смеси;
б) към клас В-II се отнасят зоните в поме-
щения, където се отделят и преминават в аеро-
золно състояние горими прахове или влакна,
които могат да образуват с въздуха или с други
окислители взривоопасни смеси не само при
аварии и неизправности, но и при нормален
режим на работа;
2. втора категория: сгради и външни съо-
ръжения, в които има помещения с взриво-
опасни зони от клас В-Iа, В-Iб и В-IIa и външни
уредби с взривоопасни зони от клас В-Iг съг-
ласно действащите норми за пожарна безопас-
ност, като в помещения с взривоопасни зони
от клас В-Iа и В-Iб и външни уредби с взриво-
опасни зони от клас В-Iг може да се образуват
взривоопасни смеси от горими газове с възду-
ха или с други окислители само в резултат на
аварии или неизправности, а в помещения с
взривоопасни зони от клас В-IIа—взривоопас-
ни смеси от горими прахове или влакна с въз-
духа или с други окислители само в резултат на
аварии или неизправности;
3. трета категория: всички останали сгра-
ди, външни съоръжения и открити пространст-
ва, при които прякото попадение на мълния може
да предизвика пожар, механично разрушаване
или поражение на хора или домашни животни.
(2) Степените на пожароустойчивост (огне-
устойчивост) на сградите и на външните съоръ-
жения се определят съгласно действащите нор-
ми за пожарна безопасност.
Чл. 8. (1) Сградите и външните съоръже-
ния от първа и втора категория на мълниеза-
щита се осигуряват със:
1. защита при преки попадения на мълнии;
2. защита от индуктирани напрежения от
електростатична и електромагнитна индукция;
3. защита от внасяне на опасни потенциали
посредством подземни и надземни комуникации.
(2) Самостоятелно разположените външни
съоръжения от втора категория на мълниеза-
щита се осигуряват със:
1. защита при преки попадения на мълнии;
2. защита от индуктирани напрежения от
електростатична индукция.
(3) Сградите и външните съоръжения от тре-
та категория на мълниезащита се осигуряват със:
1. защита при преки попадения на мълнии;
2. защита от внасяне на опасни потенциали
посредством подземни и надземни комуникации.
(4) Самостоятелно разположените външни
съоръжения и откритите пространства от тре-
та категория на мълниезащита се осигуряват
със защита при преки попадения на мълнии.
(5) Сградите с широчина, по-голяма от
100 m, се осигуряват и със защита от крачни и
допирни напрежения чрез изравняване на по-
тенциалите.
Чл. 9. (1) Когато в един защитаван обект има
помещения или технологични съоръжения от
първа категория на мълниезащита, мълниеза-
щитата на целия обект съответства на изисква-
нията за първа категория.
(2) В случаите по ал. 1 се допуска мълниеза-
щитата на целия защитаван обект да съответ-
ства на изискванията за втора категория на мъл-
ниезащита, когато площта на помещенията или
съоръженията, които се отнасят към първа
категория, е до 30 на сто от:
1. общата площ—при едноетажни сгради;
2. площта на най-горния етаж—при сгради с
два или повече етажи.
Чл. 10. (1) Когато в един защитаван обект
има помещения или съоръжения, които се от-
насят към втора или към втора и трета катего-
рия, мълниезащитата на целия обект съответ-
ства на изискванията за втора категория.
(2) В случаите по ал. 1 се допуска мълниеза-
щитата на целия защитаван обект да съответства
на изискванията за трета категория, когато площ-
та на помещенията или съоръженията, които се
отнасят към втора категория, е до 30 на сто от:
1. общата площ—при едноетажни сгради;
2. площта на най-горния етаж—при сгради с
два или повече етажи.
Чл. 11. Когато сградата (съоръжението) се впис-
ва частично в защитената зона на съседни защите-
ни обекти, на защита при преки попадения на
мълнии подлежат само тези части, които остават
извън защитената зона. В тези случаи защитата от
индуктирани напрежения от електростатична и
електромагнитна индукция и от внасяне на опас-
ни потенциали се проектира изцяло в зависимост
от категорията на мълниезащита на защитавана-
та сграда (външно съоръжение).
Чл. 12. (1) Мълниезащитата на сгради и на
външни съоръжения с проектна височина до 25 m
се въвежда в действие преди окончателното за-
вършване на строителните и монтажните работи.
(2) При проектирането на сгради и на външ-
ни съоръжения с проектна височина, по-голя-
ма от 25 m, освен постоянна мълниезащита се
проектира и временна мълниезащита, която се
въвежда в действие в процеса на изграждането
на сградите и на външните съоръжения.
Чл. 13. (1) Мълниезащитните зони на мълние-
защитни уредби с конвенционални мълниепри-
емници се класифицират съобразно вероятност-
та на защитата, която осигуряват, както следва:
1. тип А—мълниезащитна зона, за която
вероятността да осигури защитата е 99,5 на
сто и повече;
2. тип Б—мълниезащитна зона, за която веро-
ятността да осигури защитата е 95 на сто и повече.
(2) Типът на мълниезащитната зона се опре-
деля съгласно табл. 1, като се отчитат характе-
ристиките на сградите и на външните съоръже-
ния по пожарна и взривна опасност, интензив-
ността на мълниеносната дейност в часове за
година и вероятният брой на преките попаде-
ния на мълния за една година.