Държавен вестник, бр. 43, 2025 г., стр. 29

БРОЙ  43	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  29   
ботка на хранителни продукти, се изграждат 
при спазване на изискванията на Наредба 
№ Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически 
правила и норми за осигуряване на безопас­
ност при пожар.
(2) Не се разрешава смукателните венти­
лационни инсталации за отвеждане на газове 
и пари, получени в резултат на температур­
ната обработка на хранителни продукти, да 
са свързани към комините на сградите, към 
вентилационните шахти или въздухопроводи­
те на санитарните помещения, както и към 
всякакви други вентилационни инсталации.
(3) Допуска се отвеждането на газове и 
пари, получени в резултат на температурна 
обработка на хранителни продукти, да се 
осъществява към вентилационна шахта, из­
пълнена в общо тяло с комин на сграда, ако 
няма връзка между вентилационната шахта и 
димоходите на комина и са спазени изисква­
нията на наредбата по ал. 1 за необходимата 
огнеустойчивост на шахтата и на комина.
(4) Не се разрешава смукателните вентила­
ционни инсталации за отвеждане на газове и 
пари, получени в резултат на температурната 
обработка на хранителни продукти от про­
фесионални/търговски кухни, да са свързани 
към смукателни вентилационни инсталации 
за отвеждане на газове и пари, получени в 
резултат на температурната обработка на 
хранителни продукти от кухни в жилища.
(5) Изхвърлянето от смукателните венти­
лационни инсталации по ал. 4 на газовете и 
парите, получени в резултат на температур­
ната обработка на хранителни продукти от 
професионални/търговски кухни, се осъщест­
вява на разстояние не по-малко от 0,5 m от 
конструктивни елементи и покрития с класове 
по реакция на огън В – F или с неустановени 
експлоатационни показатели по отношение 
на реакцията им на огън.“
§ 36. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „димоотводните тръби, 
както и шахтите и въздухопроводите за скари, 
фритюрници и други подобни“ се заменят с 
„димоходните тръби, както и въздухопроводите 
и вентилационните шахти на смукателните 
вентилационни инсталации за отвеждане на 
газове и пари, получени в резултат на темпе­
ратурната обработка на хранителни продукти,“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Въздухопроводите и вентилационните 
шахти на смукателните вентилационни инста­
лации за отвеждане на газове и пари, получени 
в резултат на температурната обработка на 
хранителни продукти, се осигуряват с негори­
ми мастни филтри (мазниноуловители), които 
се почистват периодично при необходимост и 
съгласно инструкциите на производителите.“
§ 37. В чл. 40 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 4 се изменя така:
„4. използването на въздухопроводите, вен­
тилационните шахти и обслужващите канали 
и шахти като димоотводи или комини;“
б) в т. 5 накрая се добавя „и шахти“;
в) точка 8 се изменя така:
„8. разполагането на локални отоплителни 
уреди (с изключение на каталитични излъч­
ватели с инфрачервени лъчи и термопомпени 
климатизатори – разделна система) и на ди­
моходните им тръби на разстояние, по-малко 
от 0,5 m от конструктивни елементи, стенни 
покрития и тавани с класове по реакция на 
огън В – F или с неустановени експлоатацион­
ни показатели по отношение на реакцията им 
на огън;“
г) създават се т. 9 и 10:
„9. използването на локално отопление в 
сгради и помещения, в нарушение на прило­
жимите за обектите нормативни актове за 
безопасност при пожар;
10. разполагането на горимо оборудване и 
горими материали на разстояние, по-малко 
от 0,5 m от локални отоплителни уреди (с 
изключение на каталитични излъчватели с 
инфрачервени лъчи и термопомпени климати­
затори – разделна система) и от димоходните 
им тръби.“
2. В ал. 2 думите „Вfl – Dfl“ се заменят с 
„BFL – DFL или от продукти с неустановени 
експлоатационни показатели по отношение 
на реакцията им на огън“.
§ 38. В чл. 56, ал. 2 абревиатурата „АПГИ“ 
се заменя с „автоматична ПГИ“.
§ 39. В чл. 57 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „наливно-изливни“ се 
заменят с „претоварни“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) При снабдяване на морски и речни 
плавателни средства с гориво и смазочни ма­
териали (корабно бункероване) на наливно-из­
ливни пристани и пристанища за обществен 
транспорт се преустановяват всякакви други 
дейности, извършвани на разстояние 10 m от 
претоварните съоръжения и от местата за 
престой на автоцистерните с гориво и сма­
зочни материали.“
§ 40. В чл. 58 ал. 1 се изменя така:
„(1) Местата в помещения от подклас на 
функционална пожарна опасност Ф5.1, които 
се предвиждат за обособяване на междинни 
(буферни) складове за горими материали и 
изделия и негорими материали и изделия в го­
рима опаковка (суровини, полуготова и готова 
продукция) за еднодневна (24-часова) работа, 
се отделят с ограда, изпълнена от продукти с 
клас по реакция на огън не по-нисък от А2.“