Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 29

БРОЙ  61	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  29   
Чл. 170. (1) Обемът за пожарни нужди се 
предвижда в случаите, когато е технически 
невъзможно или икономически неизгодно да 
се осигурят необходимите водни количества за 
пожарогасене непосредствено от водоизточника.
(2) Обемът на неприкосновения запас за 
пожарни нужди и броят на резервоарите за 
пожарогасене се определят съгласно правилата 
и нормите за пожарна безопасност. 
Чл. 171. (1) При проектирането на напорно-
регулиращи резервоари се предвиждат една 
или повече водни камери, арматурна камера 
и охранителен пояс.
(2) При проектирането на резервоари се 
отчита бъдещото им разширяване.
Чл. 172. Котата на най-ниското водно ниво 
в напорните резервоари и водонапорните кули 
и минималното налягане в хидрофорите се 
определят с оглед осигуряване на необходимия 
напор във водоснабдителната система при 
максимално потребление, определено съглас­
но чл. 121, ал. 2 за питейно-битови нужди и 
пожарогасене.
Чл. 173. (1) В напорните резервоари се пред­
виждат не по-малко от две водни камери, като 
регулиращият обем, обемът за пожарни нужди 
и обемът за аварийни нужди се разпределят 
пропорционално.
(2) Проектиране на резервоар с една камера 
се допуска, когато не се изисква съхраняване 
на обем за пожарни нужди и резервоарът се 
използва за контакт между водата и обезза­
разяващия биоцид или когато необходимият 
регулиращ обем е до 50 m3.
(3) За всяка водна камера се осигурява 
възможност за измерване на водното ниво.
(4) Водонапорните кули се проектират ед­
нокамерни.
(5) При изграждането на водните камери 
се използват строителни продукти с гладки 
външни повърхности (без пори) в съответствие 
с изискванията за контакт с питейна вода.
(6) За всеки резервоар се предвижда начин 
за подаване на вода във или от цистерни и 
други подвижни съдове.
Чл. 174. (1) Обменът на водата в напорните 
резервоари с регулиращ обем над 100 m3 се 
осигурява чрез циркулационни стени.
(2) За осигуряване на въздухообмена в ка­
мерите със свободно водно ниво се предвижда 
естествена или изкуствена вентилация.
(3) Вентилацията на водните камери се 
проектира отделно от вентилацията на арма­
турната камера.
(4) Броят и диаметърът на вентилационните 
комини и филтърните устройства се определят 
така, че вакуумът при изпразването и напорът 
при напълването на резервоарите да са под 
допустимите.
Чл. 175. Арматурната камера се оразмерява 
така, че да поема цялото експлоатационно 
оборудване.
Чл. 176. (1) Тръбопроводните системи в 
напорните резервоари и техните спирателни 
арматури се проектират така, че да позволяват 
самостоятелно и независимо използване на 
водните камери.
(2) За всяка водна камера се предвиждат 
вливна и хранителна тръба и изпразнително-
преливна система със съответните арматури 
и средства за измерване на количеството и 
нивото на водата.
(3) За осигуряване на циркулацията на 
водата във водните камери вливната и хра­
нителната тръба се проектират на различна 
височина и противоположно в план.
(4) Към хранителната тръба се предвижда 
цедка.
(5) Между вливната и хранителната тръба в 
напорно-регулиращите съоръжения трябва да 
се предвиди байпасна тръбна връзка, като се 
вземат мерки за предпазване на водопровод­
ната мрежа след резервоара от увеличаване 
на налягането.
Чл. 177. (1) Преливната тръба се оразмерява 
за водно количество, равно на разликата меж­
ду максималния часов приток и минималния 
часов разход.
(2) На преливната тръба не се предвижда 
спирателна арматура.
(3) При свързване на изпразнително-прелив­
ната система с канализацията се предвижда 
въздушно прекъсване преди отводняването 
за предотвратяване на обратно връщане на 
вода и газове от канализацията.
(4) Височината на водното ниво над пре­
ливната фуния е до 100 mm.
Чл. 178. (1) Проектиране на производстве­
ни помещения в корпуса на водната кула се 
допуска, ако те са свързани с обслужването 
на водоснабдителната система.
(2) На водните кули се проектират гръ­
моотводи.
Чл. 179. (1) Диаметърът на тръбата при 
гравитачно изпразване на резервоара или 
водонапорната кула се определя за прието 
време на изпразване на общия обем, съхра­
няван в тях.
(2) В случаите, когато гравитачното изпраз­
ване на резервоара е невъзможно или техни­
чески нецелесъобразно, е необходимо да се 
предвиди начин за помпеното му изпразване.
Чл. 180. При монолитно свързване на тръ­
бите, преминаващи през дъното на водните 
кули, се предвиждат компенсатори.
Чл. 181. При проектирането на резервоари­
те се осигурява достъп до водните камери, 
арматурната камера и експлоатационното 
оборудване.
Чл. 182. (1) Земното покритие на резерво­
ари, разположени подземно, е от 0,4 до 0,7 m.
(2) Допуска се проектиране на резервоари 
без земно покритие, ако се направи равно­
стойна топлотехническа изолация.