Държавен вестник, бр. 66, 2007 г., стр. 177

Б Р О Й  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  177
(4) Когато ограничителният режим е въведен
само за територията на разпределителното пред-
приятие, операторът на електроразпределителната
мрежа извършва ограничаване или прекъсване на
снабдяването с електрическа енергия в съответст-
вие с програмата по чл. 93, ал. 2, т. 4.
Чл. 104. (1) Разпределителното предприятие и
операторът на електроразпределителната мрежа
извършват подготовка и организация на прекъсва-
нето и ограничаването на снабдяването по чл. 101,
102 и 103.
(2) Целта на подготовката и организацията по
ал. 1 е да се осигури:
1. ефективно и в необходимите моменти извърш-
ване на ограничаване или прекъсване на снабдява-
нето с електрическа енергия;
2. възможно по-малки смущения за потребители-
те, съобразени с категорията на осигуреност на електро-
снабдяването, и избягване на сложни превключвания
в схемата на електроразпределителната мрежа;
3. равнопоставеност в рамките на всяка група
потребители.
(3) Операторът на електроразпределителната
мрежа и съответните звена от структурата на раз-
пределителното предприятие проучват състава и ха-
рактера на потребителите по изводите средно на-
прежение на подстанциите 110 kV/СрН, електричес-
ките товари в зимен максимален и летен минимален
режим по изводи и дават предложение на ТДУ при
електроенергийния системен оператор за:
1. формиране на стъпалата на АЧР;
2. товарите към централизираната системна про-
тивоаварийна автоматика (при аварийно изключва-
не на блок 1000 MW в АЕЦ “Козлодуй”);
3. групите потребители по чл. 170, т. 2 от Прави-
лата за управление на електроенергийната система.
(4) Проучванията и данните по ал. 3 се актуали-
зират ежегодно.
Чл. 105. Операторът на електроразпределителна-
та мрежа уведомява обществените снабдители/край-
ните снабдители за извършеното ограничаване или
прекъсване на снабдяването с електрическа енергия
и им предоставя необходимата информация.
Раздел Х
Изисквания и координация при провеждане на
системни изпитвания
Чл. 106. Провеждането на системни изпитвания
се организира от ТДУ при електроенергийния сис-
темен оператор в съответствие с Правилата за уп-
равление на електроенергийната система.
Чл. 107. (1) При условията на глава IХ от Пра-
вилата за управление на електроенергийната сис-
тема ТДУ при електроенергийния системен опера-
тор изпраща на оператора на електроразпредели-
телната мрежа писмено уведомление (“предвари-
телно уведомление”) за предлагано провеждане на
системни изпитвания.
(2) Операторът на електроразпределителната
мрежа предлага представител в комисията за изпит-
ванията, ако това се изисква, и предоставя информа-
ция, необходима на комисията във връзка с предла-
ганите системни изпитвания.
Чл. 108. Операторът на електроразпределителна-
та мрежа не по-късно от две седмици след получава-
не на подготвения от комисията за изпитванията
“доклад за предложения” изпраща до координатора
на изпитванията своето писмено съгласие или аргу-
менти за несъгласие с доклада.
Чл. 109. (1) След одобряване на доклада за пред-
ложения или неговия ревизиран вариант операто-
рът на електроразпределителната мрежа получа-
ва от комисията за изпитванията “програма за
изпитванията”.
(2) Ако след издаване на програмата възникнат
проблеми във връзка с предложените изпитвания,
операторът на електроразпределителната мрежа уве-
домява незабавно координатора на изпитванията.
Чл. 110. Операторът на електроразпределителна-
та мрежа съставя собствена програма с мерки и
действия в съответствие с програмата за изпитвани-
ята и отговаря за нейното изпълнение при провеж-
дане на изпитванията.
Чл. 111. (1) При провеждане на изпитвания, ко-
ито обхващат само електроразпределителната мре-
жа, се прилага процедура, аналогична на прилагана-
та за системни изпитвания съгласно Правилата за
управление на електроенергийната система с внася-
не на необходимите изменения в зависимост от ха-
рактера и целите на изпитванията.
(2) Провеждането на изпитванията по ал. 1 се
организира от оператора на електроразпределител-
ната мрежа.
Г л а в а  п е т а
КООРДИНАЦИЯ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУ-
ДА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОРАЗ-
ПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА
Чл. 112. Наличието на граници на собственост
между електрическите съоръжения на преносното
предприятие, разпределителните предприятия, пот-
ребителите и производителите на електрическа енер-
гия изисква пълна координация на мерките и дейс-
твията за осигуряване на безопасността на труда при
експлоатацията и извършване на работи по съоръ-
жения в електроразпределителните мрежи и присъ-
единените електрически уредби на потребители и
производители на електрическа енергия.
Чл. 113. Осигуряването и управлението на без-
опасността на труда при експлоатацията на елект-
роразпределителната мрежа и електрическите уредби
на потребителите и производителите на електрическа
енергия се извършва в съответствие със:
1. Закона за здравословни и безопасни условия
на труд;
2. Правилник за безопасност при работа в елек-
трически уредби на електрически и топлофикацион-
ни централи и по електрически мрежи;
3. Правила за управление на електроенергийна-
та система;
4. Наредбата за условията и реда, при които се
осъществява дейността на операторите на електро-
енергийната система и на разпределителните мре-
жи, както и на оперативния дежурен персонал от
електроенергийните обекти и електрическите уред-
би на потребителите;
5. местни правила и инструкции по безопасност
на преносното предприятие, разпределителното пред-
приятие, потребителите и производителите на елек-
трическа енергия.
Чл. 114. Процедурите по координиране на без-
опасността са следните:
1. разпределителното предприятие, производите-
лите на електрическа енергия и потребителите, при-
съединени към електроразпределителната мрежа
средно напрежение, взаимно си предоставят местни
правила и инструкции по безопасност, които се от-
насят за техните съоръжения в местата на присъе-