Държавен вестник, бр. 5, 2016 г., стр. 95

БРОЙ  5	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  95  
(9) В помещенията за лечение на психично 
болни не се допускат решетки по прозорците 
и вратите, с изключение на помещенията за 
лечение на болни с повишена зависимост от 
грижи и контрол и за обществено опасни бол­
ни, за които се предвижда постоянна охрана.
(10) В коридорите на лечебните заведения 
се проектира парапет за придържане на ви-
сочина 0,9 m от пода и на разстояние 0,6 m 
от стената, оразмерен за натоварване 110 N.
Г л а в а  д е с е т а
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИН-
СТАЛАЦИИТЕ В СГРАДИТЕ НА ЛЕЧЕБ-
НИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
Раздел І 
Изисквания към електрическите инсталации
Чл. 142. (1) В сградите на лечебните заведе-
ния се предвиждат електрически инсталации 
(уредби) за ниско напрежение, захранвани с 
променливо напрежение до 1000 V с номи-
нална честота 50 или 400 Hz или с постоянно 
напрежение до 1500 V.
(2) При проектирането на захранването и 
на електрическите инсталации на сградите на 
лечебните заведения освен изискванията на 
тази наредба и на медицинските стандарти 
се спазват и изискванията на наредбите по 
чл. 76, ал. 2.
(3) Специализираните електрически инста-
лации в лечебните заведения се проектират 
съобразно инструкциите на производителя на 
съответното медицинско или друго специално 
оборудване.
(4) При проектирането на осветителните 
инсталации за изкуствено осветление се спаз-
ват стойностите на задължителните контроли-
руеми параметри на осветлението за видовете 
помещения (средната поддържана осветеност 
Еm, обобщената степен на яркостен диском-
форт UGR и индексът за цветопредаване Ra) 
съгласно приложение № 4.
(5) Аварийното евакуационно осветление се 
проектира така, че да осигурява минимална 
осветеност на пода и на основните проходи 
0,5 lx в помещенията и 0,2 lx на откритите 
територии.
(6) Аварийно работно осветление се оси-
гурява в случаите, при които внезапното 
изключване на работното осветление (при 
повреда) и свързаното с него нарушение на 
нормалното ползване на сградите предизвиква:
1. опасност от травматизъм на места с 
голямо струпване на хора;
2. нарушаване на нормалното обслужва-
не на болните в операционните блокове, в 
кабинетите за спешна помощ и в приемните 
фоайета на лечебните заведения.
(7) Най-малката осветеност на работните 
повърхности, изискващи обслужване при 
авариен режим, е 5 % от осветеността на 
работното осветление при система на общо 
осветление, но не по-малко от 2 lx в сградите 
на лечебните заведения и не по-малко от 1 lx 
за откритите площи.
(8) Аварийно осветление за евакуация на 
хора се монтира в места с опасност от трав-
матизъм при преминаване на хора, както и 
на основните проходи и на стълбите, които 
служат за евакуация на хора от лечебните 
заведения, където работят или пребивават 
повече от 50 души, и по стълбите.
(9) Осветителите за аварийно осветление се 
предвиждат така, че да се отличават от тези 
за работно осветление по тип, размери или 
по специално нанесени върху тях знаци. Не 
се допуска използването на живачни лампи с 
високо налягане, металхалогенни, ксенонови 
и други лампи, при които след включването 
им под напрежение нормалната осветеност 
закъснява с повече от 0,5 s.
(10) Изходите от помещения, в които може 
да се намират едновременно повече от 100 
души, се оборудват със светлинни указатели, 
присъединени към мрежата на аварийното 
осветление.
(11) Осветителите за евакуация на хора 
от помещения без естествено осветление се 
присъединяват към независим източник на 
захранване или се превключват към него 
автоматично при внезапно изключване на 
работното осветление (при повреда).
(12) Със заданието за проектиране се 
обосновава необходимостта от предвиждане 
на сигнални и охранителни инсталации и 
инсталации за видеонаблюдение.
Раздел ІІ
Изисквания към водопроводните и канали-
зационните инсталации
Чл. 143. (1) Водопроводната инсталация 
за питейно-битови нужди и пожарното водо-
снабдяване в сградите на лечебните заведения 
се оразмеряват съгласно наредбите по чл. 78.
(2) Водопроводната инсталация за техно-
логични нужди в сградите на лечебните заве-
дения се оразмерява въз основа на заданието 
за проектиране. 
(3) В предоперационните, в операционните 
зали, в подготвителните към родилните зали, в 
родилните зали, в инфекциозните отделения и 
в помещението за изкъпване на новородени се 
предвиждат водочерпни кранове, управлявани с 
фотоклетка, или други безконтактни водочерпни 
кранове, гарантиращи стерилност при работа.
(4) В умивалните на инфекциозните, кож-
но-венерическите, психиатричните и детските 
отделения се предвиждат автоматични, тер-
мостатични смесителни батерии.
(5) Към водопроводната инсталация в някои 
високорискови зони, в т.ч. операционни зали, 
отделения за анестезиология и интензивно 
лечение, родилни зали, неонатологични и