Държавен вестник, бр. 53, 2005 г., стр. 41

Б Р О Й  53
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  41
Чл. 153. (1) Вертикалните клонове от пласт-
масови тръби се проектират на разстояние 20 mm
от конструктивните елементи на сградата.
(2) При кръстосване на канализационни тръ-
би с тръби с различно предназначение минимал-
ното светло разстояние между тях е 150 mm.
Чл. 154. Канализационните тръби се проек-
тират на разстояние от електрически и теле-
фонни кабели при спазване изискванията на
Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на елек-
трическите уредби и електропроводните линии.
Чл. 155. (1) Вентилационните канализаци-
онни клонове се проектират самостоятелно или
в обща вентилационна шахта с височина:
1. най-малко 0,3 m—над неизползваем покрив;
2. най-малко 3 m—над използваем покрив.
(2) Вентилационните клонове, изведени над
покрива, се проектират на разстояние най-мал-
ко 4 m от отваряеми прозорци и врати на сграда-
та и на 1 m над тях, укрепени по подходящ начин.
(3) Хоризонталните участъци на вентилаци-
онните канализационни клонове се проектират
с възходящ минимален наклон 0,02.
Чл. 156. Не се допуска свързване на вентила-
ционните канализационни клонове с вентила-
ционни инсталации и комини на сградата. Не се
допуска вентилационни канализационни клоно-
ве, изпълнени от пластмасови тръби, да се пола-
гат на разстояние от комини, по-малко от 20 сm.
Чл. 157. (1) Дренажите се проектират около
или под сградите в зависимост от конкретните
теренни и хидроложки условия и показателите
на почвата.
(2) За извършване на ревизия на дренажите
се предвиждат ревизионни шахти.
Чл. 158. Външните водосточни тръби се про-
ектират от стоманена поцинкована ламарина
или от пластмасови тръби с повишена якост и
мразоустойчивост. На височина 1,8 m от терена
се предвиждат чугунени тръби или пластмасо-
ви тръби с повишена якост, устойчиви на ултра-
виолетови лъчи или други атмосферни влияния
и механични повреди.
Чл. 159. (1) За отводняване на плоски пок-
риви и на покриви с вътрешнолежащи олуци
освен необходимия брой водоприемници се про-
ектират и аварийни преливници.
(2) Аварийните преливници се поставят на
места, където не затрудняват приемането на
дъждовните води от водоприемниците.
(3) Преливният ръб на аварийните прелив-
ници се предвижда най-малко 5 cm над отвори-
те на водоприемниците в зависимост от конст-
рукцията на покрива.
(4) За отводняване на плоски покриви с ог-
раждащи бордове за всяка отводнявана покрив-
на повърхност се проектират най-малко два
водоприемника или един водоприемник и един
авариен преливник.
Чл. 160. (1) В зоните с опасност от заледява-
не, което може да причини запушване на водо-
приемниците и наводняване на сградите, при
необходимост се предвиждат водоприемници с
нагревателен елемент.
(2) При температурна или деформационна
фуга на сградата от двете страни на фугата се
поставят два отделни водоприемника. При съ-
единяването на водоприемниците към един
вертикален водосточен клон се предвижда
компенсатор.
(3) Системата за отводняване на покривни
зелени площи се проектира с осигурен достъп
за контрол на водоприемника, като се пред-
виждат и начини за неговото почистване от
пръст, листа и др.
Чл. 161. (1) Водосточните тръби се проек-
тират самостоятелно и при възможност от-
весно, като в тях не се допуска включване на
канализационни тръби от санитарни прибори
и приемници на битови и промишлени отпа-
дъчни води.
(2) Във водосточните клонове се допуска
включване на преливни тръби на резервоари
и тръби на питейни фонтани, охладителни аг-
регати и др., отвеждащи незамърсени води, в
случай че водосточните тръби са осигурени
срещу замръзване.
(3) За компенсация на температурните удъл-
жения на водосточните клонове, изпълнени от
пластмасови тръби, се предвиждат компенса-
ционни връзки съгласно изискванията на тех-
ническата им спецификация.
Чл. 162. (1) Водоприемниците се включват към
водосточните тръби чрез еластично уплътнение.
(2) Допуска се включване в една водосточна
тръба на водоприемници, разположени на раз-
лични нива.
Чл. 163. Когато дъждовните и отпадъчни-
те води се отвеждат в един и същ хоризонта-
лен клон, към системата за дъждовни води се
предвижда сифон или клапа за водосточни тръ-
би за предотвратяване изпускането на кана-
лизационни газове.
Раздел II
Оразмерителни отпадъчни водни количества
Чл. 164. Оразмерителните денонощни и ча-
сови количества на битовите отпадъчни води
се приемат равни на съответните оразмерител-
ни водни количества за питейно-битови нужди,
определени съгласно глава втора.
Чл. 165. Канализационната инсталация се
проектира така, че да осигурява отвеждането
на отпадъчните води от санитарните прибори,
от приборите с постоянно отпадъчно водно
количество, канализационните помпи, произ-
водствените отпадъчни водни количества и
водите от дъждоприемниците.