Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 97

Б Р О Й  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  97
(2) Режимът на работа на автоматично
включваните подгреватели се определя с вът-
решни инструкции.
Чл. 752. (1) Огледите на съоръженията в РУ
без изключване на напрежението се извърш-
ват, както следва:
1. в обекти с постоянно дежурство на персо-
нала—най-малко веднъж в денонощието, а за
откриване наличието на разряди, корона и др.—
най-малко веднъж в месеца, в тъмната част на
денонощието;
2. в обекти без постоянно дежурство на пер-
сонала—най-малко веднъж в месеца, а в трафо-
постовете и разпределителните пунктове—най-
малко веднъж на 6 месеца;
3. в електрически централи, на токопрово-
дите—ежедневно;
4. след получен сигнал от аварийно-преду-
предителната сигнализация—незабавно.
(2) При неблагоприятно време (гъста мъг-
ла, мокър сняг, обледяване и др.) или при ин-
тензивно замърсяване се извършват допълни-
телни огледи в ОРУ.
(3) Забелязаните неизправности се записват
в дневник за дефекти и повреди на съоръжени-
ята и за тях се уведомяват операторите на пре-
носната/разпределителната мрежа.
(4) Неизправностите се отстраняват незабав-
но или във възможно най-краткия срок в зави-
симост от характера им.
Чл. 753. Нагряването на сглобяемите съеди-
нения на шините и токопроводите в ЗРУ се кон-
тролира с помощта на стационарни или прено-
сими термоиндикатори по утвърден график.
Чл. 754. (1) Изпитванията на електрически-
те съоръжения в РУ се извършват в обем, нор-
ми и срокове съгласно действащите стандарти
и предписанията на производителя.
(2) Вакуумните дъгогасителни камери (ВДК)
на прекъсвачите се проверяват и изпитват в обем
и срокове съгласно инструкцията на произво-
дителя.
(3) При изпитване на ВДК с високо напре-
жение с амплитуда, по-голяма от 20 kV, се из-
ползва екран за защита на персонала от рентге-
новото излъчване.
Чл. 755. (1) Периодичността и обемът на
основните ремонти на електрическите съоръ-
жения в РУ се определят съобразно техничес-
кото им състояние, профилактичните изпитва-
ния и изискванията в техническата документа-
ция на производителите.
(2) Извънредни текущи и основни ремонти
се извършват при възникнали извънредни об-
стоятелства, по необходимост: при тежки къси
съединения, вътрешни и външни пренапреже-
ния, пожари и др.
Г л а в а  т р и д е с е т  и  ш е с т а
ВЪЗДУШНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ
ЛИНИИ
Чл. 756. При експлоатацията на въздушни-
те електропроводни линии (ВЛ) се извършва
техническо обслужване и ремонт за осигурява-
нето на надеждната им работа с минимални
загуби при пренос и разпределение на елек-
трическата енергия.
Чл. 757. При проектиране на нови ВЛ, ре-
конструкция и модернизация на действащи ВЛ
експлоатиращото предприятие предоставя на
проектанта за зоната на проектиране събрани-
те налични данни, свързани с обледеняване,
вятър, атмосферни замърсявания по трасето,
повреждаемост на елементи и др., характерни
за местните условия.
Чл. 758. (1) Въздушните електропроводни
линии се приемат и въвеждат в експлоатация
по реда, посочен в глава втора.
(2) При приемане на нови ВЛ в редовна ек-
сплоатация освен посочената документация в
глава осма се комплектува и обновява следната
документация:
1. записка с изчисления за радиосмущения и
влияние върху съобщителните линии, съгласу-
вана със заинтересуваните организации—за ВЛ
с напрежение 110 kV и по- високо;
2. записка за пресичане на жп линии, съгла-
сувана с управлението на железопътния транс-
порт;
3. записка за пресичанията с автомагистра-
ли и първокласни пътища;
4. трифазна схема на ВЛ с оцветени по стан-
дарт фази, транспозиция на проводниците, но-
мерата на транспозиционните стълбове за на-
прежение 110 kV и по-високо;
5. дневник за монтажа на пресовите съеди-
нения на проводниците и мълниезащитните
въжета;
6. за упражняване на сервитутни права.
Чл. 759. Нови ВЛ или действащи след извър-
шен ремонт със смяна на проводници и прове-
рен фазов ред (сфазиране) се включват под
напрежение, както следва:
1. пофазно—за ВЛ с напрежение 220 kV и по-
високо;
2. на работното напрежение на мрежата—за
линейните изводи;
3. с плавно повишаване на напрежението от
нула до работното—при блок-схема генератор-
трансформатор-електропровод.
Чл. 760. (1) В ненаселените места по дължи-
ната на ВЛ се определят предпазни зони, в ко-
ито хоризонталните разстояния от крайните
проводници на ВЛ в неотклонено положение до
отделно стоящи сгради и съоръжения са не по-
малко от:
1. за ВЛ с напрежение до 1kV—2 m;
2. за ВЛ с напрежение 6 до 20 kV вкл.—10 m;
3. за ВЛ с напрежение 110 kV—20 m;
4. за ВЛ с напрежение 220 kV—25 m;
5. за ВЛ с напрежение 400 kV—30 m ;
6. за ВЛ с напрежение 750 kV—60 m .
(2) В населени места, вилни и други зони,
приравнени към тях, хоризонталните разстоя-
ния от крайните проводници на ВЛ при най-
голямото им отклонение до най-близките час-
ти на здания и съоръжения са не по-малки от: