Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 30

С Т Р .  30
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  99
ителните работи. При пробиване със сонди и
извършване на взривни работи се дават спе-
циални инструкции.
Чл. 243. (1) Металните брони, екрани и ман-
тия на силова линия се заземяват в началото и
в края на линията.
 (2) Допуска се заземяване само в единия край
на линията, ако тя е с ограничена дължина и
след извършена техническа обосновка за загу-
бите в линията и величината на напрежението
в незаземения край.
 (3) Незаземеният край на КЛ се третира като
проводник под напрежение и се спазват прави-
лата по техническа безопасност при манипула-
ция и работа по нея.
Чл. 244. (1) В процеса на експлоатацията
най-малко един път на две години КЛ за нап-
режение 3 ч 35 kV се изпитват с постоянен ток
с високо напрежение съгласно приложение
№ 7—табл. 2.
(2) След ремонтни работи по КЛ и разкопа-
вания близо до кабелните трасета се извършват
извънредни изпитвания.
Чл. 245. (1) Продължителността на перио-
дите между две поредни изпитвания на КЛ,
които работят в тежки условия, и непригодност-
та на кабелите се определят от енергетика съ-
образно местните условия.
(2) Изпитването на положени в земята кабе-
ли, които нямат електрически пробиви в екс-
плоатацията или при профилактичните изпит-
вания в продължение на 5 и повече години, се
определя от енергетика, като се вземат предвид
местните условия, но най-малко един път на
три години.
Чл. 246. (1) Кабелните линии, положени в
тунели, канали, колектори, в сградите на елек-
трическите централи и подстанции, които не са
подложени на корозия, механични повреди (зак-
рити трасета), нямат съединителни муфи и
монтирани на открито крайни муфи с остаряла
конструкция, се изпитват най-малко един път
на три години.
(2) Изпитването на кабелите, захранващи
агрегати, се извършва по време на основните
ремонти на агрегатите.
Чл. 247. Паралелно работещите кабели в
подстанциите могат да се изпитват, без да се
отсъединяват от шините.
Чл. 248. За да се предотвратят електрически
пробиви вследствие на изсушаване на изолаци-
ята във вертикално положени участъци на ка-
бели за напрежение 20 ч 35 kV, тези кабели
периодично се подменят съобразно указанията
на производителя.
Чл. 249. (1) Повредените в процеса на рабо-
тата или изпитванията КЛ в най-кратък срок се
възстановяват и включват в работа.
(2) Образци от повредените кабели и кабел-
ни муфи се подлагат на лабораторни изследва-
ния за установяване на причините, предизвика-
ли повредите, и за разработване на мероприя-
тия за тяхното предотвратяване.
(3) При рекламации пред производителя
образци от кабелите с производствени дефекти
се пазят за експертизи.
Чл. 250. Лабораториите на организациите,
които експлоатират КЛ, се снабдяват с апара-
ти, уреди и подвижни измервателни и изпитва-
телни уредби за:
1. изпитване на действащите и новите ка-
белни линии и други съоръжения на мрежата;
2. провеждане на мрежови измервания и
определяне на местата на повредите на КЛ;
3. изпитване на щанги, ръкавици, боти и други
защитни средства.
Чл. 251. (1) При пълно прогаряне на КЛ, по-
ложени в сгради, тунели и колектори, се осигу-
рява наблюдение, като се спазват изисквания-
та на нормативните актове по безопасност и
здраве при работа.
(2) Кабелните линии с напрежение 110 kV се
изпитват само след съгласуване с преносното/
разпределителното предприятие.
Чл. 252. За всяка КЛ се осигурява паспорт,
съдържащ техническите данни на линията, кой-
то системно се попълва със сведенията за из-
питванията, ремонтите и експлоатацията на
тази линия.
Чл. 253. Преместването, огъването и измес-
тването—без повдигане на кабели и пренасяне-
то на муфи, да се извършват съгласно изисква-
нията на нормативните актове по безопасност
и здраве при работа.
Чл. 254. Допуска се изместването на баге-
рен и шлангов кабел, намиращ се под напреже-
ние, от обслужващия персонал, работещ с ди-
електрични ръкавици и боти или със специал-
но захващащо устройство с електроизолацион-
ни захващащи елементи.
Г л а в а  д в а н а д е с е т а
ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
Чл. 255. Изискванията по тази глава се от-
насят за техническата експлоатация на елек-
тродвигатели за променлив и постоянен ток.
Чл. 256. Изборът и монтажът на електро-
двигателите, пусково-регулиращата апаратура,
средствата за измерване, устройствата за защи-
та и всички електрически и спомагателни съо-
ръжения към тях съответстват на изисквания-
та на Наредба № 3 за устройството на електри-
ческите уредби и електропроводните линии по
чл. 83, ал. 1, т. 1 ЗЕ и на условията на околната
среда, в която се експлоатират.
Чл. 257. (1) Изводите на статорната и ротор-
ната намотка и кабелните глави се защитават—
предпазват от случаен допир.
 (2) Въртящите се части на машините—пре-
водни колела, съединители, вентилатори, от-
крити части на валове, се предпазват с огра-
ди, снемането на които по време на работа се
забранява.
Чл. 258. (1) На електродвигателите и задвиж-
ваните от тях механизми се поставят стрелки,
показващи посоката на въртене.