Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 39

БРОЙ  61	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  39   
Г л а в а  д в а н а д е с е т а
ИЗГРАЖДАНЕ, ИЗПИТВАНЕ И ВЪВЕЖ­
ДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПОМПЕНИ 
СТАНЦИИ
Чл. 245. Помпената станция се изгражда 
в съответствие с издадените строителни кни­
жа, правилата и нормативите на наредбата и 
нормативните актове за правилата за изпъл­
нение на видовете строителни конструкции.
Чл. 246. (1) При приемането на помпената 
станция се проверяват:
1. констативен акт за установяване год­
ността на строежа;
2. заповедна книга на строежа;
3. генерален план на площадката с нане­
сените подземни технически проводи;
4. одобрен инвестиционен проект за отдел­
ните сгради и съоръжения, за оборудването, 
тръбопроводите, електроснабдяването, отоп­
лението, вентилацията и автоматизацията;
5. актове и протоколи, съставени по време 
на строителството;
6. протоколи от изпитванията на армату­
рите и тръбопроводите;
7. съответствие с проекта на монтирани 
тръбопроводи, помпени агрегати, арматури, 
контролно-измерватели прибори и автома­
тика;
8. характеристики и параметри на монти­
рани работни и резервни помпени агрегати, 
контролно-измервателни прибори и автома­
тика и на подемно-транспортните устройства 
за съответствието им с проекта;
9. съответствие с проекта на удароубива­
телите, отоплението, вентилацията и освет­
лението на машинната зала;
10. документи за удостоверено съответ­
ствие на всички вложени продукти със съ­
ществените изисквания към тях.
(2) Всяка помпа трябва да бъде изпитана 
на пълно натоварване (при необходимост 
чрез отклонение за изпитване, свързано към 
подаващата страна на помпата), при което 
да показва стойностите за налягане и дебит, 
посочени на маркировката, като се вземат 
предвид загубите на налягане в захранваща­
та тръба и арматурите между източника и 
измервателното устройство.
(3) Тръбната система в сградите на помпе­
ните станции се изпитва съгласно изисквани­
ята за изпитване и въвеждане в експлоатация 
на водопроводи.
(4) Помпената станция се приема в експло­
атация след извършване на 72-часова проба 
при експлоатационни условия, ако нейната 
работа съответства на проектните изисквания, 
за което се съставя протокол.
Чл. 247. За нормалната техническа екс­
плоатация на помпената станция се органи­
зира документирана система за техническо 
и ремонтно обслужване.
Г л а в а  т р и н а д е с е т а
ПОЛАГАНЕ, МОНТА Ж, ИЗПИТВАНЕ, 
ПРИЕМАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОА­
ТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ
Раздел І
Общи изисквания
Чл. 248. Тръбопроводите се полагат и 
монтират в съответствие с издадените стро­
ителни книжа, правилата и нормативите на 
тази наредба и указанията на производителя 
за полагане, монтаж и изпитване на тръбите.
Чл. 249. Тръбопроводните части се транс­
портират и складират в съответствие с ука­
занията на производителя така, че да се 
избегнат взаимодействия с опасни вещества, 
замърсявания и повреди.
Раздел ІІ
Траншейно полагане и монтаж
Чл. 250. При извършване на изкопни работи 
за полагане на тръби се спазват нормативните 
изисквания за отстояния от фундаменти, под­
земни съоръжения и технически проводи и се 
вземат необходимите мерки срещу нанасяне 
на щети върху тях.
Чл. 251. (1) При определяне на размери­
те на траншеята за полагане на тръбите и 
нейното оформяне, както и при определяне 
височината на засипване се спазват проект­
ните изисквания. При траншейно полагане 
на водопроводите минималната широчина на 
траншеята следва да е съобразена с изисквани­
ята на приложение № 15. Всички отклонения 
от проекта се съгласуват с проектанта.
(2) Преди полагането на тръбите се прове­
ряват дълбочината на полагане, откосите, ши­
рочината и състоянието на дъното на изкопа.
Чл. 252. (1) Основата на траншеята се 
оформя с оглед безпрепятствено полагане на 
тръбите по цялата им дължина. При необхо­
димост се извършват вкопавания за връзките.
(2) Когато дъното на траншеята е подхо­
дящо и може да служи за основа на тръбите, 
то се оформя в съответствие с надлъжния 
профил на тръбопровода и при необходимост 
се уплътнява.
(3) Когато дъното на траншеята не е подходя­
що за основа на тръбите (състои се от камъни, 
скали, неустойчиви или льосови почви), тран­
шеята се изкопава на по-голяма дълбочина в 
зависимост от материала на тръбите и външната 
им защита. Отстранената излишна почва се 
заменя с подходяща съгласно проекта, която 
се оформя в съответствие с надлъжния профил 
на тръбопровода и се уплътнява.
(4) Когато основите за полагане на тръ­
бите са неустойчиви или льосови почви, се 
вземат специалните мерки в съответствие 
с проекта и при спазване изискванията на 
глава петнадесета.