Държавен вестник, бр. 82, 2005 г., стр. 52

С Т Р .  52
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  82
2. пенна система с висока кратност на пяна-
та, отговаряща на съответните изисквания по
чл. 138 и 139, като се взема предвид и датата на
построяване на кораба;
3. оросителна система, отговаряща на съот-
ветните изисквания по чл. 140—чл. 142, като се
взема предвид и датата на построяване на кораба.
(2) В машинните помещения по ал. 1 се пос-
тавя най-малко един преносим въздушно-пе-
нен апарат, състоящ се от въздушно-пенен
струйник индукторен тип, който да се свързва
към пожарната магистрала с пожарен шланг
заедно с преносим резервоар, съдържащ най-
малко 20 l пенообразуваща течност и един ре-
зервен резервоар.
(3) Струйникът по ал. 2 трябва да образува
ефективна пяна, достатъчна за загасяването на
пожар от нефтопродукти със скорост 1,5 m3/min.
(4) В машинните помещения по ал. 1 се пос-
тавят пенни пожарогасители от одобрен тип,
всеки с капацитет най-малко 45 l, или доста-
тъчно на брой равностойни, за да могат да на-
сочват пяната или нейния еквивалент във вся-
ка част на горивните или смазочните системи
под налягане, задвижващите механизми или
други пожароопасни места.
(5) Достатъчно на брой преносими пенни
пожарогасители или равностойни се разпола-
гат така, че нито една точка в помещението да
не е на повече от 10 m разстояние от пожарога-
сител и във всяко такова помещение да има най-
малко два такива пожарогасителя.
Чл. 147. (1) Машинните помещения от кате-
гория А на нови кораби от класове B, C и D с
дължина, по-малка от 24 m, и съществуващи
кораби клас B се снабдяват с една от стационар-
ните пожарогасителни системи по чл. 146, ал. 1
и в допълнение във всяко помещение, в което
има двигатели с вътрешно горене или танкове
за утаяване на горивото или устройство с гори-
во, се поставя един пенен пожарогасител с ка-
пацитет най-малко 45 l или един пожарогаси-
тел с CO2 с капацитет най-малко 16 кg.
(2) В помещенията по ал. 1 се поставя един
преносим пожарогасител, подходящ за гасене
на пожари от нефтопродукти за всеки механи-
зъм с мощтост 736 kW или част от него, при
условие че не по-малко от два, но не повече от
шест такива пожарогасителя се изискват за
всяко такова помещение.
(3) Допуска се използване на стационарна
система с пяна с ниска кратност вместо някой
от шестте преносими пожарогасителя, изиск-
вани по ал. 2.
Чл. 148. Машинните помещения от катего-
рия А на нови кораби от класове B, C и D и
съществуващи кораби клас B, превозващи по-
вече от 36 пътници, се снабдяват с два подходя-
щи водни струйника за водна мъгла, състоящи
се от метална L-образна тръба, чиято дълга част
е дълга около 2 m и може да се свърже с пожа-
рен шланг и къса страна с дължина около
250  mm, снабдена със стационарен струйник за
водна мъгла, или на които може да се монтира
водоразпръскващ струйник.
Чл. 149. В машинните помещения от катего-
рия А на нови кораби от класове B, C и D и съ-
ществуващи кораби клас B, когато като загря-
ващ агент се използва подгрято гориво, може
допълнително да се изиска в котелните помеще-
ния да има постоянно инсталирано или преноси-
мо оборудване за местни системи за разпръсква-
не на вода под налягане или за покриване с пяна
над и под пода с пожарогасителни цели.
Чл. 150. (1) Машинните помещения от кате-
гория А с обем над 500 m3 на нови кораби от
класове B, C и D с дължина 24 m и повече, пос-
троени на или след 1 януари 2003 г., се защита-
ват от стационарна пожарогасителна система и
допълнително със стационарна водна или с
равностойна с местно приложение противопо-
жарна система от одобрен тип в съответствие с
указанията на Международната морска орга-
низация—циркулярно писмо MSC/Circ. 913
“Указания за одобряване на стационарни вод-
ни противопожарни системи за местно прило-
жение, които се използват в машинни помеще-
ния клас А”, като се има предвид, че:
1. в машинните помещения с периодичен
безвахтен режим на обслужване противопожар-
ната система трябва да има възможности за
автоматично и за ръчно задействане;
2. в машинните помещения с непрекъсната
вахта противопожарната система е с възмож-
ност само за ръчно задействане.
(2) Стационарните противопожарни системи
с местно приложение, без да е необходимо да се
спира двигателят, да се евакуира персоналът или
да се изолират помещенията, защитават:
1. пожароопасните части на двигателите с
вътрешно горене, използвани за основното
задвижване на кораба и за произвеждане на
енергия;
2. лицевите части на котлите;
3. пожароопасните части на инсинераторите;
4. сепаратори за подгрято гориво.
(3) Активирането на коя да е система с мест-
но приложение задейства визуален и ясно чува-
ем звуков известителен сигнал в защитеното
помещение и в местата с непрекъсната вахта.
(4) Известителният сигнал по ал. 3 посочва
конкретната система, която се е задействала.
(5) Изискванията за известителна сигнализа-
ционна система, посочени в ал. 3 и 4, са допъл-
нителни и не заместват системите за откриване
на пожар и пожароизвестителните системи.
Чл. 151. В машинните помещения от катего-
рия А на нови кораби от класове B, C и D, пост-
роени преди 1 януари 2003 г., и съществуващи
кораби клас B, както и на всички кораби, осви-
детелствани за превоз на повече от 400 пътни-
ци, стационарните противопожарни системи с
местно приложение се инсталират в съответст-
вие с чл. 150 не по-късно от 1 октомври 2005 г.