Държавен вестник, бр. 28, 2024 г., стр. 73

БРОЙ  28	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  73  
3. границата на собственост на електриче-
ските съоръжения;
4. етапите и сроковете за изграждане.
(3) Операторът по ал. 1 започва изгражда-
нето на съоръженията за присъединяване след 
учредяване на сервитутни права от собственика 
на имота.
(4) Операторът по ал. 1 изгражда съоръже-
нията за присъединяване в договорените сро-
кове и етапи и осигурява тяхното въвеждане в 
експлоатация по реда на Закона за устройство 
на територията.
(5) Операторът на електрическата мрежа, 
за чийто обект е сключен договор за при-
съединяване, може да поеме задължение за 
изпълнение на определен вид строителни и 
монтажни работи по присъединяването със 
съгласието на оператора на мрежата, към която 
ще се извърши присъединяването. Поетото 
задължение се отразява в работните проекти 
и договора.
(6) При обекти със специфични характерис-
тики или срокове за въвеждане в експлоатация 
съоръженията за присъединяване може да се 
изграждат от оператора на електрическата 
мрежа, за чийто обект е сключен договорът 
за присъединяване, със съгласието на опера-
тора на мрежата, към която ще се извърши 
присъединяването.
(7) В случаите по ал. 6 операторът на мрежа-
та, към която ще се извърши присъединяването, 
извършва контрол по изпълнението на строи-
телните и монтажните работи в съответствие 
с проектите и техническите спецификации по 
ред, установен в договора за присъединяване.
(8) Изградените съоръжения за присъеди-
няване по ал. 5 и 6 се прехвърлят възмездно 
в собственост на оператора на мрежата, към 
която ще се извърши присъединяването, на 
база взаимно признати разходи.
(9) Съоръженията за присъединяване могат 
да се изграждат на етапи, за отделни части на 
обекта при условията и по реда на Закона за 
устройство на територията.
(10) Операторът на мрежата, към която 
ще се извърши присъединяването, е длъжен 
да предостави допълнителна информация за 
осигуряване на техническа съвместимост на 
присъединявания обект с мрежата съгласно 
наредбите и правилата по чл. 83, ал. 1 от За-
кона за енергетиката, както и за:
1. токове на къси и земни съединения в 
мястото на присъединяване;
2. изисквания към релейните защити и 
автоматики;
3. начин на заземяване.
Чл. 114. В случаите, когато съоръженията 
за присъединяване се изграждат по реда на 
чл. 113, ал. 5 и 6, цената за присъединяване 
и направените взаимно признати разходи за 
тези съоръжения се компенсират при условия, 
определени в договора за присъединяване.
Раздел VI
Въвеждане в експлоатация на съоръжения 
за присъединяване
Чл. 115. (1) Електрическите съоръжения 
за присъединяване на обект на оператор на 
електрическа мрежа към друга мрежа се 
поставят под напрежение до границата на 
собственост от оператора на мрежата, към 
която ще се извърши присъединяването, в 
7-дневен срок след сключване на всички дого-
вори между операторите съгласно правилата 
по чл. 91, ал. 2 от Закона за енергетиката и 
при наличие на документи за въвеждане в 
експлоатация на съоръженията за присъеди-
няване, издадени при условията и по реда на 
Закона за устройство на територията.
(2) В случаите на провеждане на 72-часови 
проби на машини и съоръжения в обекта 
електрическите съоръжения за присъединя-
ване се поставят под напрежение след пис-
мено искане от оператора, за чийто обект е 
сключен договорът за присъединяване.
Чл. 116. Когато съоръженията за присъ-
единяване са изградени по реда на чл. 113, 
ал. 5 и 6, те се поставят под напрежение 
след прехвърляне на собствеността върху 
съоръженията, правото на собственост или 
правото на строеж върху съответната част от 
имота и учредяване на сервитутни права в 
съответствие с договора за присъединяване.
Чл. 117. Преди поставянето под напре-
жение на електрическите уредби за високо 
напрежение, собственост на оператор на 
електроразпределителна/затворена електро-
разпределителна мрежа, същият представя 
на съответния мрежови оператор:
1. еднолинейните схеми на електрическите 
уредби високо напрежение;
2. техническите данни на производителя 
на съоръженията за присъединяване или на 
техните компоненти;
3. описание и данни за автоматичните 
регулации (по напрежение, по реактивна 
мощност и др.);
4. описание и настройки на използвани-
те автоматични устройства за съоръжения 
високо напрежение;
5. блоковата схема на организацията на 
релейната защита на страна високо напре-
жение;
6. данни за настройките на релейните 
защити в първични величини;
7. данни и схеми за средствата, чрез кои-
то обектът се включва в автоматизираната 
система за диспечерско управление;
8. протоколите за изпитване на заземи-
телни и мълниезащитни инсталации.
Чл. 118. Операторът, за чийто обект 
е сключен договорът за присъединяване, 
поставя под напрежение съоръженията си 
след границата на собственост при спазване