Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 114

СТР.  114	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  91
H-профил; U-профил; L-профил; Т-профил 
и др.; затворени профили – □ (правоъгълни, 
квадратни профили); O (кръгли профили) и 
др., факторът на масивност (коефициентът 
за масивност), технологията на нанасяне на 
огнезащитните състави, условията на изла­
гане на въздействие, дебелината на грунда 
и финишното покритие (когато се изисква 
грунд и/или финишно покритие), дебелината 
на огнезащитния състав, броят нагрявани 
страни на конструктивния елемент (съответно 
изпълнението на огнезащитата – четири­
странно, тристранно и др.), минималният 
брой слоеве и др.;
3.1.6.2. повишаване на класа по реакция 
на огън и огнезащита на дървени конструк­
тивни елементи – начини на изпълнение в 
зависимост от: технологията на нанасяне 
на покритията, разходната норма на ог­
незащитния състав, разходната норма на 
грунда и финишното покритие (когато се 
изисква грунд и/или финишно покритие), 
броя нагрявани страни на конструктивния 
елемент (съответно изпълнението на огнеза­
щитата – четиристранно, тристранно и др.), 
минималния брой слоеве и др.;
3.1.7. пътища за противопожарни цели, 
площадки и стълби за пожарогасителни и 
аварийно-спасителни дейности, разстояния 
между сградите и съоръженията на терито­
рията на строежа и разстояния от тях до други 
сгради и съоръжения (в т.ч. до надземни и 
подземни инженерни проводи и др.);
3.1.8. класове по реакция на огън на 
продуктите за конструктивни елементи, 
за покрития на вътрешни (стени, колони, 
тавани и подове) и външни повърхности, 
за инсталации, уредби и съоръжения (вен­
тилационни, отоплителни, електрически 
и др.) в зависимост от вида на сградата и 
предназначението на помещенията;
3.1.9. мерки за предотвратяване на раз­
пространението на горенето между етажите 
при пожар в сградата;
3.1.10. мерки за пожарна безопасност при 
проектиране на остъклени площи по цялата 
височина на фасадите на сгради;
3.1.11. мерки пожарна безопасност при 
проектиране на сгради с вентилируеми 
фасади;
3.1.12. мерки за предотвратяване на раз­
пространението на горенето при пожар между 
пожарните сектори, разположени един над 
друг или един до друг;
3.1.13. мерки за пожарна безопасност при 
проектиране на отоплителни инсталации, 
общообменни вентилационни инсталации 
и смукателни вентилационни инсталации 
за отвеждане на газове и пари, получени в 
резултат на температурната обработка на 
хранителни продукти;
3.1.14. група опасност на помещенията, 
сградите, откритите съоръжения или части 
от тях по отношение на електрическите 
уредби и инсталации – места от първа група 
„Нормална пожарна опасност“, втора група 
„Повишена пожарна опасност“ и трета гру­
па „Експлозивна опасност“, определяне на 
класа на пожароопасните места, предвидена 
степен на защита на електрическите машини, 
съоръженията, осветителите и елементите 
на електрическите уредби и инсталации, оп­
ределяне на зоните с експлозивна опасност, 
предвидена категория на защита и темпе­
ратурен клас на съоръженията, машините, 
апаратите и осветителите, попадащи в екс­
плозивоопасните зони, начин на полагане на 
проводниците в експлозивоопасните зони.
3.2. Активни мерки за пожарна безопас­
ност:
3.2.1. обемно-планировъчни и функцио­
нални показатели за пожарогасителни ин­
сталации в зависимост от вида и пред­
назначението на строежа, в т.ч. вид на 
инсталацията, площи, които подлежат на 
защита с пожарогасителна инсталация, из­
числителни стойности на оразмеряването на 
инсталацията, проектни водни количества, 
блокировки и др.;
3.2.2. обемно-планировъчни и функцио­
нални показатели за пожароизвестителни 
системи и системи за звукова сигнализация 
в зависимост от вида и предназначението 
на строежа, в т.ч. вид на системата, площи, 
които подлежат на защита с пожароизвес­
тителна система и система за звукова сиг­
нализация, местоположение на централата 
(устройството за управление и индикация), 
блокировки и др.;
3.2.3. обемно-планировъчни и функцио­
нални показатели за системи за гласово 
сигнализиране в зависимост от вида и 
предназначението на строежа, в т.ч. площи, 
подлежащи на сигнализиране; захранване и 
задействане на системата и др.;
3.2.4. обемно-планировъчни и функцио­
нални показатели за вентилационни системи 
за отвеждане на дим и топлина в зависимост 
от вида и предназначението на строежа, в т.ч. 
помещения и зони, подлежащи на димо- и 
топлоотвеждане, определяне на незадимя­
емата зона в помещенията, определяне на 
параметрите на димен участък и резервоар, 
кратност на въздухообмена на вентилацион­
ните системи за отвеждане на дим и топлина, 
размери и разположение на димни люкове 
и механични вентилатори, приточни отвори 
и места за подаване на чист въздух и др.;
3.2.5. обемно-планировъчни и функцио­
нални показатели за вентилационни инста­
лации за предотвратяване на пожар (съгласно 
чл. 66), вентилационни системи за създаване