Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 7

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  7
нията, повишаване на технико-икономическите
показатели и усъвършенстване на съоръженията
чрез модернизация на отделни елементи и възли.
(2) Ремонтът на енергийни уредби, съоръ-
жения и апарати, които са непосредствено свър-
зани с технологични агрегати, се извършва ед-
новременно с ремонта на агрегатите.
Чл. 61. Преди започване на основен ремонт
на всяка уредба или съоръжение трябва да се
изпълнят следните подготвителни мероприятия:
1. да се изготвят ведомости за дефектите и обе-
ма на работите със сметни документации, които
допълнително се уточняват след разглобяване,
отваряне и други на уредбите и съоръженията;
2. да се изготвят графици за провеждане на
ремонтните работи;
3. да се набавят необходимите материали и
резервни части съгласно ведомостта за дефек-
тите и обема на възстановителните работи;
4. да се изготви и утвърди техническа доку-
ментация за реконструкциите, които ще се из-
пълняват по време на основните ремонти, като
се доставят и подготвят необходимите матери-
али и съоръжения за тяхното извършване;
5. да се комплектуват и приведат в добро
състояние инструментите, приспособленията,
такелажните съоръжения и подемно-транспор-
тните механизми;
6. да се подготвят работните места за ремон-
та, да се определи площадката, като се посочат
местата, където ще се разположат частите и
детайлите;
7. да се комплектуват и инструктират ремон-
тните бригади.
Чл. 62. Документацията за основен ремонт
на енергийни уредби и съоръжения се одобрява
от административния ръководител на предпри-
ятието (организацията). При централизирано
изпълнение ремонтът се съгласува с отговор-
ния ръководител на ремонтното предприятие.
Чл. 63. (1) За монтираните в предприятията
(организациите) електрически, топлинни и дру-
ги енергийни уредби и съоръжения трябва да са
осигурени необходимите запаси от резервни
части и материали.
(2) Начинът на съхраняване на резервните
части, резервните съоръжения и материалите
трябва да изключва възможността за поврежда-
нето и корозирането им, като гарантира изпол-
зването им само за прякото им предназначение.
Чл. 64. Включването в действие на енергий-
ни уредби и съоръжения след ремонт се извър-
шва, след като се проведат предвидените из-
питвания. Специалните изпитвания на елект-
рическите съоръжения в експлоатация се из-
вършват по предварително подготвени схеми и
програми, одобрени от отговорника за техни-
ческата експлоатация на енергообзавеждането
на предприятието (организацията).
Чл. 65. (1) След приемането им от ремонт
енергийните уредби и съоръжения се проверя-
ват в работа съгласно указанията на произво-
дителя или в продължение най-малко на 24 h.
(2) Ако в течение на изпитвателния пери-
од по ал. 1 не възникнат смущения в работата
им, съоръженията се приемат за нормална ек-
сплоатация.
(3) При установяване на дефекти основният
ремонт не се смята за завършен до отстранява-
не на дефектите и следва да се извърши повтор-
на проверка на съоръженията съгласно ал. 1.
Чл. 66. (1) Приемането на уредбите и съоръ-
женията от основен ремонт се извършва от ко-
мисия, която съставя актове за приемане. Акто-
вете и документацията за ремонта се съхраняват
в паспортите на уредбите и съоръженията.
(2) Съставът на приемателната комисия се
определя от административния ръководител на
предприятието (организацията).
Ч А С Т  В Т О Р А
ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕК-
ТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
Г л а в а  п ъ р в а
ВЪЗДУШНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ
Раздел I
Въздушни електропроводни линии
за напрежение над 1000 V
Чл. 67. (1) Този раздел се отнася за техни-
ческата експлоатация на въздушни електро-
проводни линии (ВЛ) с напрежение до 220 kV
включително, които се обслужват от персонал
на съответното предприятие (организация).
(2) Предписанията в този раздел не се отна-
сят за контактни мрежи и за други специални
електропроводи и съоръжения, експлоатацията
на които се определя от специфични правила.
Чл. 68. (1) Въздушната електропроводна
линия трябва да е приета и въведена в експло-
атация по ред, установен в съответните норма-
тивни актове.
(2) Въздушната електропроводна линия
трябва да има досие, което съдържа най-мал-
ко следното:
1. проект за електрически и механични из-
числения и чертежи за всички съоръжения, а за
ВЛ с напрежение 220 kV—и изчисления за вли-
янието върху съобщителните мрежи с проект
за защитата им (ако се налага), съгласувани със
заинтересуваните ведомства и организации;
2. изпълнителен чертеж на трасето;
3. трифазна схема с нанесени цветове на
фазите, транспозициите на проводниците и
номерата им и местата на съединяване на про-
водниците и въжетата на ВЛ с напрежение
110 kV и по-високо;
4. монтажни таблици или криви за регулира-
не на проводниците и въжетата—за въздушни
линии с напрежение 110 kV и по-високо;
5. протокол за предавателно-приемателни
изпитвания по норми и в обем, предвиден в На-
редбата за устройство на електрическите уредби;
6. актове за скрити работи на фундаментите
и заземяващите устройства;
7. актове за кръстосвания и пресичания, из-
готвени съвместно с представители на заинте-
ресуваните организации;
8. списък на отклоненията от проекта с чер-
тежи за фактическото изпълнение;
9. паспорт на ВЛ;
10. инвентарен опис на линията, помощните
съоръжения и предавания авариен резерв от
материали;