Държавен вестник, бр. 6, 2014 г., стр. 49

БРОЙ  6	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  49  
49,5 – 49,0 Hz
Автоматично изключване на помпи в ПАВЕЦ
Автоматично или оперативно мобилизиране на разполагаемия въртящ резерв в ТЕЦ 
и ВЕЦ
Автоматично или оперативно пускане на хидроагрегати във ВЕЦ
49,0 Hz
Преминаване на турбинните регулатори на ВЕЦ в регулиране по обороти (групово 
управление на агрегатите по честота)
49,0 – 48,0 Hz Автоматично-честотно разтоварване (АЧР) – предизвиква изключване на електрически 
товари от електрическата мрежа (аварийно разтоварване) с цел да се преустанови по-
нататъшното понижение на честотата и възстановяване установения режим на ЕЕС, 
при една приемлива стойност на ниво над 49,0 Hz. АЧР се осъществява чрез релета 
за понижена честота, монтирани в трансформаторните подстанции 110/СрН, които 
действат на изключване на изводи средно напрежение
АЧР-І (бързодействащо разтоварване) – има за задача да преустанови по-нататъшното 
понижение на честотата и да възстанови баланса производство – потребление при 
стойност на честотата над 48,0 Hz. Забавянето по време трябва да бъде минимално 
възможно, но не повече от 0,5 s. Електрическите товари, изключвани от АЧР-І, трябва 
да бъдат разпределени на шест стъпала, за да се постигне плавно възстановяване на 
баланса и степенуване на изключваните клиенти по важност (според заявената категория)
АЧР-ІІ (разтоварване при увисване на честотата) – има за задача да възстанови чес-
тотата на ниво 49,0 Hz, след действието на АЧР-І. Забавянето по време трябва да бъде 
достатъчно, за да се даде възможност за активиране на резерва за първично регулиране 
на честотата. АЧР-ІІ действа на изключване на електрически товари, присъединени 
към второ, трето и четвърто стъпало от АЧР-І
Ускорен АЧР – действа на изключване на товари, присъединени към първо, второ, трето 
и четвърто стъпало от АЧР-І. Общият обем на електрическите товари, които могат да 
бъдат изключени от АЧР, не трябва да бъде по-малък от 60 % от общия товар на ЕЕС 
във всеки един момент от времето
48,8 Hz
Преминаване на турбинните регулатори на АЕЦ в регулиране по обороти (след 0,2 s)
48,7 Hz
(47,9 Hz)
Честотна междусистемна автоматика – действа след 0,5 s (0,3 s) на изключване на меж-
дусистемните електропроводи, за да не се разпространяват авариите между паралелно 
работещите електроенергийни системи
48,0 Hz
Отделяне на ГПЕЦ от преносната мрежа, след 2,0 s
47,5 Hz
Автоматично-честотно отделяне (АЧО) на райони с генерираща мощност от ТЕЦ 
(работа на остров)
І степен, след 0,5 s – голям район
ІI степен, след 1,0 s – среден район
ІІІ степен, след 1,5 s – малък район
ІV степен, след 2,0 s – отделяне на ТЕЦ от електропреносната мрежа и захранване на 
собствените нужди
47,5 Hz
Отделяне на ВИ от преносната мрежа, след 0,2 s
47,5 Hz
Отделяне на ко-генерациите от преносната мрежа, след 2,0 s
46,5 Hz
Изключване на ВЕЦ от честотна защита, след 6 s
(3) При повишение на честотата се изпълнява следното противоаварийно управление:
50,3 Hz
Отделяне на ВИ от преносната мрежа, след 0,2 s
50,3 Hz
Автоматично бързо разтоварване на ВЕЦ до минималната допустима мощност на 
продължителна работа
50,3 Hz
Отделяне на ГПЕЦ и ко-генерациите от преносната мрежа, след 2,0 s
50,4 Hz
Автоматично бързо разтоварване на ТЕЦ до технологичния минимум
50,5 Hz
Преминаване на турбинните регулатори на АЕЦ в регулиране по обороти (след 0,2 s)
51,0 Hz
Преминаване на турбинните регулатори на ВЕЦ в регулиране по обороти (групово 
управление на агрегатите по честота)
52,0 Hz
Автоматично честотно отделяне на ТЕЦ от електропреносната мрежа и захранване на 
собствените нужди, след 2,0 s
52,5 Hz
Изключване на ВЕЦ от честотна защита, след 20 … 35 s (настройката по време се оп-
ределя при изпитание за хвърляне на номиналния товар).