Държавен вестник, бр. 83, 2020 г., стр. 78

СТР.  78	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  83
варните помпи могат да бъдат изолирани от 
електрическото им захранване по време на 
операциите по обезгазяване.
ГЛАВА 11
ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА И ПОТУША-
ВАНЕ НА ПОЖАР
Цел
Осигуряване на подходящи системи за защита 
на кораба и екипажа от пожар в товарната зона.
11.1 Изисквания за пожарна безопасност
11.1.1 Изискванията за танкерите в глава II-2 
на SOLAS се прилагат за корабите, обхванати 
от Кодекса, независимо от тонажа, включи-
телно корабите с брутен тонаж по-малък от 
500 тона, с изключение на следното:
1. правила 4.5.1.6 и 4.5.10 не се прилагат;
2. правила 10.4 и 10.5 се прилагат, както 
биха се прилагали за танкери с брутен 
тонаж равен или по-голям от 2000 БРТ;
3. правило 10.5.6 се прилага за кораби с 
брутен тонаж равен или по-голям от 
2000 БРТ;
4. следните правила на глава II-2 от SOLAS, 
свързани с танкери, не се прилагат и се 
заменят с глави и раздели от Кодекса, 
както е описано по-долу:
Правило:
Заменено с:
10.10
11.6
4.5.1.1 и 4.5.1.2
Глава 3
4.5.5
Съответни разде-
ли от Кодекса
10.8
11.3 и 11.4
10.9
11.5
10.2
11.2.1 до 11.2.4;
5. правила 13.3.4 и 13.4.3 се прилагат за 
кораби с брутен тонаж равен или по-
голям от 500 БРТ.
11.1.2 Всички източници на запалване се 
изключват от помещенията, където може да 
има запалими пари, освен ако в глави 10 и 
16 не е предвидено друго.
11.1.3 Разпоредбите на този раздел се при-
лагат във връзка с глава 3.
11.1.4 За целите на потушаването на по-
жари в товарната зона се включват всички 
зони на откритите палуби над кофердамите, 
баластните или празните помещения в края 
на най-задното трюмно помещение или в 
предния край на най-предната част на трюм-
ното помещение.
11.2 Противопожарни тръбопроводи и 
хидранти
11.2.1 Независимо от размера, корабите, 
превозващи продукти, които са предмет на 
Кодекса, отговарят на изискванията на правило 
ІІ-2/10.2 от Конвенцията SOLAS, приложими 
за товарни кораби, с изключение на това, че 
необходимият капацитет на противопожарна-
та помпа и диаметърът на противопожарния 
тръбопровод и водопровода не се ограничават 
от разпоредбите на правила ІІ-2/10.2.2.4.1 и ІІ-
2/10.2.1.3, когато се използва противопожарна 
помпа за захранване на системата за водораз-
пръскване, съгласно разрешеното от 11.3.3 от 
Кодекса. Капацитетът на тази противопожарна 
помпа е такъв, че тези зони да могат да бъдат 
защитени, когато едновременно се захранват 
две струи вода от противопожарни шлангове с 
19 мм дюзи при налягане най-малко 0,5 MPa.
11.2.2 Разпоредбите са такива, че най-малко 
две струи вода да могат да достигнат всяка 
част от палубата в товарната зона и тези 
части от системата за вместимост на товара 
и капаците на танковете, които са над палу-
бата. Необходимият брой противопожарни 
хидранти се разполага така, че да отговаря 
на горепосочените изисквания и да отговаря 
на изискванията на правила ІІ-2/10.2.1.5.1 и 
ІІ-2/10.2.3.3 от Конвенцията SOLAS, с дължини 
на маркучите, както са определени в правило 
ІІ-2/10.2.3.1.1. Освен това изискванията на  
правило ІІ-2/10.2.1.6 се изпълняват при наля-
гане най-малко 0,5 МРа.
11.2.3 Спирателните клапани се монтират 
на всяко предвидено разклонение и в противо-
пожарния тръбопровод или тръбопроводи на 
защитено място, преди да влязат в товарната 
зона и на интервали, осигуряващи изолация 
на всяка повредена част от противопожарния 
тръбопровод, така че да може да се спази 11.2.2, 
като се използват не повече от две дължи-
ни маркучи от най-близкия пожарен хидрант. 
Водоснабдяването към противопожарния 
тръбопровод, обслужващ товарната зона, е 
пръстеновиден тръбопровод, захранван от 
главните противопожарни помпи или отделен 
тръбопровод, захранван от противопожарни 
помпи, разположени пред и зад товарната 
зона, една от които се задвижва независимо.
11.2.4 Дюзите са от одобрен комбиниран 
тип (т.е. от типа спрей/струя), включващи 
клапан за спиране.
11.2.5 След монтажа тръбите, клапаните, 
фитингите и сглобената система се подлагат 
на изпитване за якост и функционалност.
11.3 Система на водоразпръскване
11.3.1 На корабите, превозващи запали-
ми и/или токсични продукти, се инсталира 
система за водоразпръскване за охлаждане, 
предотвратяване на пожари и защита на еки-
пажа, която да покрива:
1. открити куполи на товарни танкове, 
всички открити части на товарни танко-
ве и всяка част от капаците на товарни 
танкове, които могат да бъдат изложени 
на топлина от пожари в съседно оборуд-
ване, съдържащо товар, като например 
открити компресорни помпи/нагрева-
тели/инсталации за регазификация или