Държавен вестник, бр. 34, 2005 г., стр. 56

С Т Р .  56
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
2. не причинява корозия, повреди или нару-
шаване на механичните качества на тръбите,
покритието и частите, с които е в контакт;
3. е химически устойчив и не предизвиква
вредни реакции при свързване с почвата или
подпочвените води;
4. е уплътнен до необходимата степен;
5. не съдържа органични материали, замръз-
нала почва, големи камъни, скални късове,
корени на дървета и др.
Чл. 160. (1) При проектирането на водопро-
водите се вземат необходимите мерки за защи-
та на питейната вода от нежелани въздействия
в резултат на агресивна околна среда.
(2) Когато при проучванията се установи
наличието на агресивни почви, защитните мер-
ки включват:
1. влагане на строителни продукти, устойчи-
ви на агресивни почви и на установени в почва-
та замърсители;
2. катодна защита и антикорозионно покри-
тие на стоманените тръби;
3. поставяне на пластмасовите тръби, неус-
тойчиви към установените замърсители, в за-
щитни тръбопроводи;
4. предвиждане на покрития или подходящи
добавки за бетонните тръбопроводни части,
предназначени за полагане в условия на агре-
сивни и замърсени почви.
(3) В случай че с мерките по ал. 2 не може да
се осигури защита на водопровода и на питей-
ната вода срещу въздействието на агресивна
околна среда, се предвижда възможност за дру-
го техническо решение, включително промяна
на трасето на водопровода.
(4) Защитата от корозия на външните и вът-
решните страни на стоманените тръби се про-
ектира в съответствие с техническата им спе-
цификация, като се отчитат корозионните свойс-
тва на почвата и провежданата вода, меропри-
ятията за стабилизация на водата и наличието
на блуждаещи токове.
Чл. 161. (1) При проектирането на водо-
проводите се определят видът и обемът на без-
разрушителния контрол на тръбите, предви-
дени за заваряване, в зависимост от конкрет-
ните условия, вида на тръбите, работното на-
лягане и категорията на водоснабдителната
система.
(2) Обемът на контрола по ал. 1 не може да
се приема с по-малък процент от общия брой на
съединенията съгласно табл. 6.
Таблица 6
Категория на
Работно налягане, МРа
водоснабдителна-
та система по сте-
до 0,6
от 0,6 до 1,6
над 1,6
пен на водообез-
печеност
Първа
5
8
10
Втора
4
6
8
Трета
3
5
6
(3) Всички челно заварени съединения на
подводни напорни водопроводи и дюкери се
подлагат на 100 % безразрушителен контрол в
местата на заваряването им.
(4) При проектирането на тръби от полиети-
лен с висока плътност се изисква 100 % безразру-
шителен контрол в местата на заваряването им.
(5) Определените за контрол съединения се
изследват по целия периметър.
(6) В проекта се определят изискванията към
образци от заварките по отношение якостта на
опън, ъгъла на огъване, жилавостта на удар и
др. в съответствие с техническите специфика-
ции на тръбите.
Чл. 162. (1) Всеки изграден водопровод се под-
лага на хидравлично изпитване за доказване на
водоплътността, както и за проверка на якостта
и изпълнението на тръбите, на фасонните части,
връзките и другите водопроводни елементи.
(2) Начинът и необходимите етапи на из-
питването се определят от проектанта.
(3) Водопроводите се изпитват на три етапа:
1. предварително изпитване (за якост)—
преди засипване на траншеята и монтиране
на арматурата (хидранти, предпазни клапи,
отдушници);
2. изпитване на спад на налягането за опре-
деляне на останалото количество въздух във
водопровода;
3. основно изпитване (за водоплътност)—след
засипване на траншеята и след завършване на
всички СМР за даден участък от водопровода.
(4) За всички водопроводи налягането за из-
питване се изчислява въз основа на максимал-
ното оразмерително налягане, както следва:
1. при изчисляване на хидравличен удар:
STP = MDPc + 100 kPa
(1),
където:
STP е налягането за изпитване, kРа;
MDPc—стойността на максималното оразме-
рително налягане, когато хидравличният удар
е изчислен, kРа;
2. без изчисляване на хидравличен удар се отчи-
та по-малката от двете стойности:
STP = MDPa Ч 1,5
(2),
или
STP = MDPa + 500 kPa
(3),
където MDPa е стойността на максималното
оразмерително налягане при установена допус-
тима стойност за хидравличния удар не по-мал-
ка от 200 kPa.
Чл. 163. (1) Водопроводът се изпитва цялос-
тно или на отделни участъци.
(2) При изпитването участъците от водопро-
вода се подбират така, че:
1. налягането за изпитване да бъде достиг-
нато в най-ниската точка на всеки изпитван
участък;
2. в най-високата точка на всеки изпитван
участък да бъде достигнато налягане, най-мал-
ко съответстващо на максималното оразмери-
телно налягане.