Държавен вестник, бр. 46, 2010 г., стр. 59

БРОЙ  46	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  59  
Чл. 51. Напречното сечение на проводниците 
се определя за нормални условия на работа и 
за условия при повреда (къси съединения) в 
зависимост от:
1. допустимата максимална температура на 
проводниците;
2. допустимия спад на напрежение;
3. вероятните електромеханични напрежения, 
които могат да възникнат при късо или земно 
съединение;
4. други механични напрежения, на които 
проводниците могат да бъдат подложени;
5. максималното съпротивление за осигуря­
ване на функционирането на защитата срещу 
къси съединения;
6. начина на инсталиране.
Чл. 52. При избора на вида на кабелите и 
на начина на инсталирането им се отчитат:
1. местоположението;
2. видът на стените или на други елементи 
на сградата, по които ще се полагат кабелите;
3. достъпността до кабелите на хора и жи­
вотни;
4. видът и големината на напрежението;
5. електромагнитните напрежения, които 
могат да възникнат при късо или земно съе­
динение;
6. електромагнитното влияние;
7. други напрежения, които могат да въз­
никнат в кабелите при изграждането на елек­
трическата уредба или при експлоатацията є.
Чл. 53. (1) Характеристиките на защитните 
устройства се определят в зависимост от функ­
циите им, както следва:
1. свръхток (претоварване, късо съединение);
2. земно съединение;
3. пренапрежение;
4. спад или загуба на захранващо напрежение.
(2) Изискванията към защитните провод­
ници и заземяването са определени съгласно 
приложение № 7.
Чл. 54. За незабавно прекъсване на елек­
трозахранването в случаите на внезапно въз­
никнала опасност се предвижда устройство за 
прекъсване, което да бъде лесно разпознаваемо 
и бързо и ефективно задействано.
Чл. 55. Разединяването на оборудването и 
съоръженията се проектира така, че превключ­
ването и/или изолирането на електрическата 
уредба, на токови кръгове или на отделни части 
от оборудването да се извършва в съответствие 
с изискванията за поддържане, изпитване, от­
криване на повреди или ремонт.
Чл. 56. Проектирането и изпълнението на 
електрическите уредби се извършват така, че 
да не се допуска взаимно негативно влияние 
между електрически и неелектрически уредби.
Чл. 57. При разполагането на електрическото 
оборудване се осигуряват:
1. достатъчно място за първоначално инста­
лиране, както и възможност за извършване на 
подмяна на отделни негови елементи;
2. достъпност за целите на експлоатацията, 
инспектирането, откриването на дефекти, про­
верката, поддръжката и ремонта.
Чл. 58. (1) Допуска се съвместно разполагане 
на проводници и кабели от различни вериги (с 
изключение на резервиращите се) в механиче­
ски устойчиви тръби, канали и кутии, когато 
е осигурена защита срещу преминаване на 
напрежение от една верига в друга – например 
за веригите на токови кръгове за осветление 
и за захранване на инсталационни контакти. 
Наличието на втора изолационна обвивка на 
проводниците се приема за достатъчна защита 
срещу преминаване на напрежение от една 
верига в друга.
(2) Допуска се паралелно полагане на сил­
нотокови и слаботокови инсталации в открити 
канали, когато проводниците са разположени 
в отделни камери или слаботоковите инста­
лации са осигурени срещу преминаване на 
по-високо напрежение чрез изолираща тръба 
или допълнителна обвивка. Дължината на 
съвместно положените инсталации не трябва 
да превишава 10 m.
Чл. 59. (1) Градивните елементи на елек­
трическата уредба трябва да притежават ха­
рактеристики, съответстващи на стойностите 
и условията, предвидени в проекта, основни 
от които са:
1. напрежение;
2. ток;
3. честота на захранващото напрежение;
4. очакван товар.
(2) Когато даден градивен елемент не 
притежава предвидените в проекта свойства, 
отговарящи на разположението му, той може 
да се използва, при условие че е предвидена 
подходяща допълнителна защита като част от 
цялостната електрическа уредба.
(3) Всеки градивен елемент се избира така, 
че да не предизвиква опасни въздействия върху 
друго оборудване или да не нарушава захранва­
нето по време на нормална работа, включително 
при превключвания. Фактори, които могат да 
окажат такова влияние, са:
1. коефициент на мощност (cos ϕ);
2. пусков ток;
3. несиметричен товар;
4. хармоници;
5. преходни пренапрежения, генерирани от 
оборудването.
Г л а в а  п е т а
ИЗГРАЖДАНЕ И НАЧАЛНА ПРОВЕРКА
Чл. 60. При изграждането на електрически 
уредби се спазват изискванията на проекта и 
специалните правила за извършване на елек­
тромонтажни и пусково-наладъчни работи.
Чл. 61. (1) Изграждането на електрическите 
уредби се извършва от компетентни лица и 
при спазване на стандартите и кодексите за