Държавен вестник, бр. 75, 2013 г., стр. 34

СТР.  34	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  75
(7) Допуска се в рамките на строеж с опре-
делена функционална пожарна опасност да се 
проектират помещения с друга функционална 
пожарна опасност (с изключение на такива 
от Ф5А и Ф5Б) без отделянето им по ал. 1, 
т. 1 и 2 или по чл. 22, ал. 2, ако общата им 
етажна площ е не повече от 25 % от площта 
на етажа, но не повече от 200 m2.“
§ 18. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Местата на преминаване на тръбо-
проводи, въздухопроводи, кабели и други съо-
ръжения и комуникации през пожарозащитни 
прегради и прегради на пожарни сектори се 
уплътняват, без да се намалява нормативната 
огнеустойчивост на съответната преграда.“
§ 19. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. Вратите и капаците в пожароза-
щитните прегради и преградите на пожарните 
сектори, към които се поставя изискване за 
самозатваряне, трябва да удовлетворяват кри-
терий за самоотваряне най-малко С3.“
§ 20. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. разделяне на сградите до нормативно 
допустимите застроени площи;“
б) точка 2 се отменя;
в) точка 3 се изменя така:
„3. намаляване на минималните разстояния 
между сградите и съоръженията от всички 
класове на функционална пожарна опасност 
при спазване на изискванията на чл. 406 и 
при свързано застрояване на строежите.“
2. В ал. 3, т. 1 думите „брандмауерът достига 
плътно до покрива“ се заменят с „брандмауерът 
достига до покривното покритие“.
§ 21. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Отворите в брандмауера се проектират 
с обща площ, която не превишава 10 % от 
площта му. Вратите и капаците за защита 
на отвори в брандмауерите се предвиждат 
с огнеустойчивост ЕІ 90 и се изпълняват от 
строителни продукти с минимален клас по 
реакция на огън В. Вратите се предвиждат са-
мозатварящи се, а прозорците – неотваряеми.
(2) В случай че брандмауерът се проектира 
на място, където две крила от една сграда 
или две отделни сгради се долепват под ъгъл, 
по-малък от 180°, фасадните стени, граничещи 
с брандмауера, се изпълняват с огнеустойчи-
вост EI (ЕW) 60 и от строителни продукти с 
клас по реакция на огън не по-малък от А2, 
в рамките на по 3 m от ъгъла. Отворите в 
тези зони се защитават до огнеустойчивост 
EI (ЕW) 60.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 22. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) В едноетажни сгради от клас 
по функционална пожарна опасност Ф5.1 се 
допуска замяната на брандмауер с пожаро-
защитна зона.
(2) Пожарозащитната зона се проектира 
при спазване на следните изисквания:
1. минимална широчина на зоната – 6 m;
2. конструктивни елементи на зоната – из-
пълнени от продукти с клас по реакция на 
огън не по-нисък от А1 или А2 и с минимална 
огнеустойчивост, съответстваща на сграда от 
II степен на огнеустойчивост;
3. в зоната се предвиждат само негоримо 
оборудване, вещества и материали;
4. за възпрепятстване на разпространени-
ето на дима и топлината площта на зоната 
се защитава с автоматична инсталация за 
разпръскване на вода с минимална проектна 
плътност 7,50 mm/min и минимална продъл-
жителност на работа 120 min.
(3) При необходимост от изграждане на 
вентилационна система за отвеждане на дим и 
топлина (ВСОДТ) в помещенията, граничещи 
със зоната, таванните екрани се проектират 
по границите на зоната.“
§ 23. В чл. 22 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „функционална по-
жарна опасност“ се добавя „(с изключение на 
помещенията по чл. 16, ал. 1, т. 1)“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Отворите в пожарозащитните стени се 
проектират с обща площ, която не превишава 
25 % от площта на съответната стена.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се из-
меня така:
„(4) Вратите и капаците за защита на отво-
ри в пожарозащитните стени се предвиждат 
с огнеустойчивост ЕІ 60, самозатварящи се 
и изпълнени от продукти с минимален клас 
по реакция на огън В.“
4. Създава се ал. 5:
„(5) Помещенията по ал. 2 (с изключение 
на тези от категории Ф5А и Ф5Б) могат да 
не се разделят с пожарозащитни стени, ако 
са защитени с автоматична спринклерна по-
жарогасителна инсталация.“
§ 24. Заглавието на раздел ІV от глава пета 
се изменя така:
„Раздел ІV. Хоризонтални пожарозащитни 
прегради“.
§ 25. В чл. 23, изречение първо думата 
„пожарни“ се заменя с „пожарозащитни“.
§ 26. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „пожарни“ се заменя с 
„пожарозащитни“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Разрешава се общата площ на отворите 
в хоризонталните пожарозащитни прегради да 
е до 2 % от площта на съответната преграда.“
§ 27. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Пожарозащитните преддверия се пред-
виждат за осигуряване на незадимяване на 
стълбищните клетки в строежите с височина