Държавен вестник, бр. 53, 2018 г., стр. 74

СТР.  74	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  53
6. Изисквания за квалификация на пер­
сонала
6.1. Проверките на защитата срещу по­
ражения от електрически ток се извършват 
само от квалифициран персонал, преминал 
специално обучение и притежаващ най-малко 
трета квалификационна група по Правилника 
за безопасност и здраве при работа по елек­
трообзавеждането с напрежение до 1000 V или 
по Правилника за безопасност и здраве при 
работа в електрически уредби на електрически 
и топлофикационни централи и по електриче­
ски мрежи.
6.2. Съобразно устройството на проверя­
ваните уредби, сложността на тяхното елек­
трообзавеждане и потенциалните опасности в 
длъжностните характеристики на извършва­
щите проверките може да се изисква задъл­
жително притежаване на четвърта или пета 
квалификационна група.
7. Оформяне на резултатите от проверките 
и оценката за съответствие
7.1. Резултатите от проверките и оценката 
за съответствие на защитата срещу поражения 
от електрически ток се регистрират в протокол 
съобразно приложената примерна форма. Ре­
зултатите от оценката за съответствие може да 
бъдат дадени в отделен документ – сертификат.
7.2. Установените при проверката несъответ­
ствия и недостатъци трябва да бъдат доведени до 
знанието на изпълнителя/възложителя за пред-
приемане на мерки за тяхното отстраняване.
7.3. Протоколът се оформя като електронен 
документ и се съхранява в съответна база 
данни на електролабораторията или органа за 
контрол. Екземпляр от протокола се съхранява 
и на хартиен носител в архива на електролабо­
раторията или органа за контрол. Протоколите 
се съхраняват най-малко 5 години. 
Примерна форма за протокола
Съобразно конкретния случай може да се добавят или премахват елементи от формата
(Тази форма е аналогична на формата, дадена в европейския хармонизиращ документ
HD 60364-6:2016 „Проверка“)
ПРОТОКОЛ
Рег. № ……………../Дата ………….. 20 г.
ПРОВЕРКА НА ЗАЩИТАТА СРЕЩУ ПОРАЖЕНИЯ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК
И ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Раздел А. Данни за клиента/лицето, което възлага извършването на проверката
Име: ...................................................................................................................................................................................
Адрес: ................................................................................................................................................................................
Раздел B. Основания за извършване на проверката
...................................................................................................................................................................................
Раздел C. Подробности за уредбата, обект на тази проверка
Собственик/ползвател ………………………………….…………………………
Адрес: ………………………………………………………………………………
Описание на обектите
Битови             Търговски              Индустриални             Други (добавете кратко описание)
Нова уредба или оценъчна продължителност на експлоатация …………. години
Доказателство за разширения/изменения        Да        Не         Няма видими        Ако има,
определете продължителността на тяхното съществуване ............... години
Дата на последната проверка ……………….
Раздел D. Обхват на проверката
...................................................................................................................................................................................
Измерванията, описани в този протокол, са извършени съобразно приложимите нормативни актове.
Резултати от прегледа на основната защита
№ 
по 
ред
Проверяван показател
Установено
състояние
Оценка за
съответствие,
да/не
1.
2.
3.
4.
5.