Държавен вестник, бр. 107, 2004 г., стр. 36

С Т Р .  36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  107
Раздел III
Изисквания към електрическите инсталации
и съоръжения
Чл. 41. Техническото състояние на елект-
рическите мрежи и електрооборудването тряб-
ва да осигурява тяхната пожаробезопасна екс-
плоатация и да съответства на Наредба № 3 от
2004 г. за устройството на електрическите уред-
би и електропроводните линии (ДВ, бр. 90 и 91
от 2004 г.).
Чл. 42. Всички неизправности в електричес-
ките инсталации и съоръжения, които могат да
предизвикат искрене, късо съединение, нагря-
ване на изолацията на кабелите и проводници-
те над допустимото, отказ на автоматични сис-
теми за управление и др., се отстраняват неза-
бавно. Ако това е невъзможно, инсталациите и
съоръженията се спират от експлоатация.
Чл. 43. Електропроводните линии и елект-
рическите съоръжения се поддържат чисти от
прах. Почистването се извършва съобразно ус-
ловията на работната среда.
Чл. 44. При експлоатацията, ремонта и под-
държането на електрическите инсталации, уре-
ди и съоръжения не се разрешава:
1. използването на продукти, несъответства-
щи на изискванията на действащите стандарти;
2. използването на нестандартни предпази-
тели в електрическите табла;
3. използването на електрически ютии, кот-
лони, бързовари и други електронагревателни
уреди в канцеларии, производствени и складови
помещения, здравни и учебни заведения, хотели
и други обекти за масово пребиваване на хора
извън специално оборудваните за тази цел по-
жаробезопасни места, определени със заповед
на собственика или ръководителя на обекта;
4. оставянето без наблюдение на включени в
електрическата мрежа електронагревателни
уреди, телевизори, радиоапарати и др.;
5. разполагането на прожектори върху гори-
ми покривни конструкции;
6. съхраняването на суровини, готова про-
дукция, транспортни и други технически средс-
тва върху ревизионните шахти на тунели с елек-
трически кабели, както и на 1 m около електри-
чески табла;
7. нарушаването на защитното изпълнение
на съоръженията (IР и взривозащитата);
8. откритото полагане на транзитно минава-
щи кабели и проводници през складови поме-
щения;
9. нарушаването на инструкциите на произ-
водителите за монтаж и експлоатация на елек-
трически съоръжения и изделия;
10. работата на лица, които не притежават
необходимата квалификация.
Чл. 45. След приключване на работния ден
електрическото захранване се изключва цент-
рално от прекъсвач, с отделени преди прекъс-
вача денонощни потребители, осигурени с ораз-
мерена автоматична защита.
Раздел IV
Изисквания към системите за отопление и
вентилация
Чл. 46. Отоплителните и вентилационните
съоръжения на сградите и помещенията се ус-
тройват и експлоатират при спазване на съ-
ответните нормативни актове и технически
изисквания, установени за тяхното производст-
во, монтаж и ползване.
Чл. 47. Преди есеннозимния сезон отопли-
телните уреди и съоръжения се проверяват и
ремонтират, което се удостоверява с протокол.
В експлоатация се допускат само изправни и
стандартни уреди и съоръжения.
Чл. 48. В котелни помещения и такива, в
които се използват горивни устройства, не се
разрешава:
1. извършването на дейности, несвързани с
обслужването на съответната инсталация;
2. употребата на нестандартни и отпадъчни
нефтопродукти и други леснозапалими и гори-
ми течности, които не са предвидени в техни-
ческите условия за експлоатация;
3. изтичането на гориво от захранващата
инсталация;
4. подаването на гориво при загасени и неиз-
стинали горелки;
5. запалването на горелките на котлите за
течно, прахово и газообразно гориво с ръчни
факли;
6. запалването на горивната инсталация,
работеща на течно гориво, без предварително
продухване;
7. работата при неизправна автоматика и
контролно-измервателни прибори;
8. употребата на горелки без автоматична
защита;
9. оставянето на работещи котли без контрол;
10. сушенето на горими предмети и матери-
али върху конструкцията и оборудването на
котлите и тръбопроводите.
Чл. 49. Лицата, извършващи почистването,
зареждането и запалването (включването) на
отоплителните и други уреди и съоръжения, и
тези, които ги използват, са отговорни за тях-
ната пожаробезопасна експлоатация.
Чл. 50. Комините и димоотводните тръби се
почистват от сажди и отлагания в началото на
отоплителния сезон и при необходимост, като
се вземат мерки за пожарна безопасност.
Чл. 51. При експлоатацията на отоплител-
ните уреди не се разрешава:
1. използването на нестандартни отоплител-
ни уреди;
2. употребата на леснозапалими и горими
течности за разпалване;
3. сушенето и поставянето на горими пред-
мети и материали върху уреди и на разстояние,
по-малко от това, определено в инструкциите
на производителите;
4. използването на вентилационните канали
като димоотводи;