Държавен вестник, бр. 26, 2019 г., стр. 106

СТР.  106	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  26
(5) Собственикът и/или ползвателят на 
отоплителната инсталация и котела осигурява 
на извършващото проверката лице достъп до 
всички елементи и агрегати на отоплителната 
инсталация, захранвана с топлина от котела.
Чл. 8. При извършването на оглед на отоп­
лителната инсталация на сградата и котела се 
събират данни за: 
1. изтичане на гориво или топлоносител в 
котелното помещение;
2. повреди в топлинната изолация на котела;
3. замърсяване на горелката, горивната ка­
мера и топлообменните повърхности;
4. загуби на топлоносител от елементи на 
отоплителната инсталация;
5. състояние на топлинната изолация в 
участъци на тръбната мрежа, преминаващи 
през неотопляеми пространства на сградата.
Чл. 9. (1) Оценката на поддръжката на 
отоплителната инсталация на сградата и котела 
отразява честотата и правилността на поддръж­
ката, както и квалификацията на лицата, които 
извършват поддръжката. 
(2) Оценява се съответствието с изисква­
нията от инструкциите на производителите и 
нормативните изисквания към отоплителната 
инсталация на сградата и котела.
Чл. 10. Оценката на състоянието на отопли­
телната инсталация на сградата и котела уста­
новява функционалната им пригодност, вклю­
чително режимите на работа, осигуряването на 
проектните стойности на параметрите на топло­
носителя и на нормативно изискващите се темпе­
ратури в помещенията, в зависимост от проект­
ната категория на топлинната среда в сградата. 
Чл. 11. (1) Оценката на състоянието на 
средствата за измерване, контрол и управле­
ние включва идентификация на наличността 
и състоянието на датчиците, системите за 
измерване, контрол и автоматично регулира­
не на параметрите на котела, отнасящи се до 
енергийните му характеристики. 
(2) Оценката на състоянието на средствата 
за измерване, контрол и управление включва 
задължително и информация за тяхното разпо­
ложение (външно, вътрешно, друго), функция 
и настройка.
(3) Оценката по ал. 1 и 2 обхваща средства 
за измерване, като: 
1. разходомер за изразходваното гориво;
2. количество складирано гориво, ако има 
такова;
3. брояч на времето на работа на горелката, 
ако има такъв;
4. други допълнителни измерители на разход 
на енергия;
5. разходомер на подаваната добавъчна вода 
към котела;
6. разходомер на гореща вода за битови 
нужди;
7. брояч на циклите на горелката, ако има 
такъв;
8. топломер/и;
9. конролно-измервателни уреди на отопли­
телната инсталация;
10. регулиращи уреди на отоплителната 
инсталация на сградата.
Чл. 12. Оценката на енергийните харак­
теристики на отоплителната инсталация с 
водогреен котел обхваща: 
1. проверка на мощността на котела по 
гориво и оценка на съответствието с про­
ектните данни;
2. определяне на количеството произведена 
топлина и съответствието с проектните данни;
3. проверка на основната настройка на го­
ривния процес и оценка на ефективността му;
4. оценка на топлинните загуби в котела 
от излъчване;
5. оценка на сезонната ефективност на 
котела;
6. оценка на съответствието на топлинната 
мощност на котела с топлинните потребности 
на сградата;
7. измерване на настройки и режими, ко­
ито котелът може да осигури (количествено, 
качествено регулиране, нощно понижение на 
температурата, дневен, седмичен режим и др.);
8. съответствие на характеристиките на 
изпълнителните механизми с функционалното 
предназначение на отоплителната инсталация;
9. дебита и температурата на топлоноси­
теля в отделните отоплителни кръгове/зони 
на отоплителната инсталация;
12. вида/типа на циркулационните пом­
пи и съответствие с характеристиките на 
отоплителната инсталация и отоплителните 
кръгове, контрол на дебита включително хи­
дравличното балансиране на отоплителната 
инсталация;
13. качеството на топлоносителя и загубите 
на топлоносител;
14. вида и топлинната мощност на отопли­
телните тела, правилността на монтажа им 
и връзката им с разпределителната мрежа, 
ефективност на топлоотдаването;
15. вида и функционалните възможности 
на локалните регулиращи вентили;
16. ефекта на отоплителното тяло върху 
температурната стратификация в отопляемия 
обем в случаите, когато височината на ото­
пляемото помещение е по-голяма от 4 метра.
Чл. 13. (1) Мощността на котела по гориво 
се изчислява с действителния разход на гориво. 
(2) При котли на газ топлинната мощност 
на котела се изчислява по формулата:
Ф = V'f Hx/3600, kW
(1), 
където: 
V'f е обемният дебит на газовото гориво 
в nm3/h,
Hx – долната топлотворна способност на 
горивото, kJ/nm3.
1. Обемният дебит на горивото се измерва 
по разходомера към котела. Нормалните ус­
ловия, към които е отнесен дебитът (nm3), са