Държавен вестник, бр. 34, 2005 г., стр. 46

С Т Р .  46
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
Раздел V
Изкуствено подхранване на подземни води
Чл. 50. (1) Подземните води се подхранват
изкуствено с повърхностни води чрез инфил-
трационни съоръжения открит или закрит тип,
с непрекъснато или периодично действие.
(2) Инфилтрационните съоръжения се про-
ектират открити при наличие на покривни сла-
бопропускливи пластове с дълбочина до 3 m.
(3) При изграждане на филтрационни полета
може се използват естествени почви с подходящ
строеж или да се проектират изкуствени полета
от обратни филтри с подходяща зърнометрия.
(4) Непропускливите повръхностни слоеве
на почвата се отстраняват.
Чл. 51. Качеството на водата за инфилтри-
ране трябва да отговаря на изискванията към
повърхностните води, предназначени за питей-
но-битово водоснабдяване, като се отчита и
неговата промяна при смесване с подземни води.
Чл. 52. Нивото на подземните води под дъ-
ното на откритите инфилтрационни съоръже-
ния е не по-малко от 0,5 m.
Чл. 53. Към съоръженията за изкуствено
подхранване на подземните води се проектират
средства за измерване на водните количества,
подавани към инфилтрационните съоръжения.
Г л а в а  т р е т а
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИ-
РАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПРЕЧИСТ-
ВАНЕ НА ВОДАТА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО
ВОДОСНАБДЯВАНЕ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 54. (1) При пречистване на водата за
питейно-битово водоснабдяване се прилагат
стандартизирани методи и технологии, както и
такива, които са доказали в практиката своето
приложение с положителни санитарно-хигиен-
ни резултати за постигане на изискванията към
качеството на водата, предназначена за питей-
но-битови цели.
(2) При проектиране на пречиствателни стан-
ции за питейно-битово водоснабдяване се спаз-
ват следните изисквания:
1. постигане на пречиствателен ефект, дос-
татъчен за всички количества и натоварвания;
2. гарантиране безопасността на персонала;
3. осигуряване на необходимите мерки сре-
щу вредни въздействия (шум, токсични веще-
ства и др.);
4. постигане на изисквания експлоатацио-
нен срок и осигуряване на дълготрайността на
конструкциите на сградите, като се отчитат
бъдещи разширения и промени;
5. осигуряване на непропускливост на съо-
ръженията и системите;
6. осигуряване на предпазни мерки при екс-
плоатацията и поддържането;
7. прилагане на енергоефективни мерки при
строителството и експлоатацията;
8. намаляване количеството на отпадъчни-
те продукти и/или тяхното безопасно оползо-
творяване;
9. постигане на ефективност по отношение на
общите разходи (капитални и експлоатационни).
Чл. 55. Технологията за пречистване на вода-
та, видът и оразмерителните параметри на пре-
чиствателните съоръжения и оразмерителната
доза на реагентите се установяват в зависимост
от качествата на водата във водоизточника, про-
изводителността на пречиствателната станция,
конкретните условия и данните от технологич-
ните изследвания и експлоатацията на съоръ-
жения, работещи в аналогични условия.
Чл. 56. Оразмерителната производител-
ност на пречиствателните станции се опреде-
ля, като се отчита и водното количество за
собствени нужди.
Чл. 57. (1) Пречиствателните станции се
оразмеряват за равномерна работа през дено-
нощието.
(2) В пречиствателните станции се предвиж-
дат обходни (байпасни) връзки за изключване
на част или на всички пречиствателни съоръ-
жения за преглед, почистване, текущ или осно-
вен ремонт.
(3) За пречиствателни станции с производи-
телност до 3000 m3 на денонощие се допуска
прекъснат режим на работата в зависимост от
режима на водоползване.
(4) На входа и изхода на пречиствателните
станции задължително се проектират средства за
измерване на протичащите водни количества.
(5) Всички агрегати се инсталират с доста-
тъчен капацитет така, че да се осигури пъл-
ният пречиствателен ефект при спирането на
един от тях.
(6) При проектирането на пречиствателни
станции се предвижда резервно електрозахран-
ване като втори независим енергиен източник.
Чл. 58. При специални условия, както и при
невъзможност за подаване на вода от два неза-
висими водоизточника към пречиствателната
станция се предвиждат водопречиствателни сек-
ции в съответствие с изискванията на органите
на ДА “ГЗ” и на глава осма от тази наредба.
Чл. 59. (1) Не се допуска заустване на техно-
логичните води от пречиствателната станция
във воден обект без разрешително за заустване,
издадено по реда на ЗВ.
(2) Утайките от пречиствателната станция се
обезвреждат при спазване изискванията на нор-
мативните актове за управление на отпадъците.
Раздел II
Реагентно стопанство
Чл. 60. Оразмерителните дози на реагенти-
те се определят експериментално за различни
периоди от годината при характерни качестве-
ни показатели на водата, като се отчитат допус-
тимите им остатъчни концентрации при спаз-
ване на изискванията за качество на водата,
предназначена за питейно-битови цели.