Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 52

С Т Р .  52
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  72
(3)  Не се допуска обливане или мокрене от
пропуски на вода на съоръжения в помещение-
то под тръбопровода (електродвигатели, елек-
трически табла и др.).
Чл. 246. (1) При експлоатацията на открити
напорни тръбопроводи се осигурява:
1. работата на тръбопровода без повишени
вибрации и нормалната работа на всички пред-
видени в проекта опори;
2. нормалното действие на компенсаторни-
те устройства;
3. изправното действие на всички защитни
системи, които предпазват тръбопровода от
разкъсване;
4. своевременното възстановяване на повре-
дените защитни покрития срещу корозия и аб-
разивно износване;
5. дървените тръбопроводи за малките елек-
троцентрали да не се държат продължително
време изпразнени.
(2) Профилактичните прегледи се извърш-
ват редовно по вътрешна инструкция при спаз-
ване на изискванията за безопасна работа по
напорни тръбопроводи. Резултатите от прегле-
дите се регистрират в пожизнената книга.
Чл. 247. (1) Откритите напорни тръбопро-
води се пълнят и изпразват със скорост, опреде-
лена с проекта и записана във вътрешната ин-
струкция.
(2) Препоръчваната скорост на увеличава-
не/намаляване на напора в тръбопровод е 0,1
МРа/h, ако няма друго предписание.
Чл. 248. (1) Не се допуска повишаване  на
налягането в напорен тръбопровод над проек-
тното при изключване на хидроагрегати под
товар.
(2) Контролни изпитвания с изключване под
товар се извършват задължително след ремонт
и промени в настройката на регулатора на ско-
ростта на хидроагрегата и се регистрират в по-
жизнената книга.
(3) При наличие на автоматичен синхронен
изпускател за облекчаване на водния удар в
тръбопровод се предвиждат мерки срещу загу-
би на вода при задействането му.
Чл. 249. (1) При спрени хидроагрегати през
зимата за предотвратяване на образуването на
лед по вътрешната стена на тръбопровод се
осигурява движение на водата посредством ус-
тройствата за изпразване.
(2) Устройствата по ал. 1 завършват с малки
енергогасители.
Раздел VII
Наблюдение и контрол за състоянието на
хидротехническите съоръжения
Чл. 250. (1) Наблюдението и контролът за
състоянието на ХТС по време на експлоатаци-
ята се извършват по програми за технически
контрол, изготвени съгласно действащата нор-
мативна уредба.
(2) Програмите за технически контрол на
ХТС включват контрол и наблюдение на:
1. хоризонталните и вертикалните премес-
твания на съоръженията и техните основи, на
откосите и бреговете в близост до съоръже-
нието;
2. деформациите и пукнатините в съоръже-
нията;
3. филтрационния режим в основата и тяло-
то на ХТС и в обход;
4. въздействията на леда върху съоръже-
нията;
5. сеизмичните въздействия върху съоръже-
нията;
6. физико-механичните качества на матери-
алите, от които са изградени ХТС, температур-
ния режим и напрегнатото и деформираното
състояние на конструкцията.
Чл. 251. (1) Контролно-измервателните сис-
теми (КИС) за осъществяване на  контрол и
измерване се поддържат постоянно в изправ-
ност и се използват оптимално при изпълнение
на програмите за технически контрол по чл. 163.
(2) Данните, получени от КИС, се обработ-
ват в реално време.
(3) Оперативният анализ на данните от КИС
се извършва в деня на измерването. Данните се
сравняват с резултатите от натрупаната база
данни от предишните измервания и с гранични-
те стойности, посочени в проекта за експлоата-
ция и поддържане.
(4) Влиянието на външните въздействия
върху съоръженията и на протичащите в тях
процеси и явления се отчитат, анализират и
оценяват.
(5) При съмнение в точността на измерване-
то за оценка на експлоатационната годност на
съоръжението измерването се повтаря.
Чл. 252. Всички данни от наблюденията и
измерванията при контролиране на състояние-
то на ХТС се документират и съхраняват през
целия експлоатационен срок на съоръженията.
Чл. 253. (1) Юридическото лице, получило
лицензия за експлоатация на ХТС, изготвя тех-
нически доклад (анализ) за състоянието на язо-
вирните стени и сгуроотвалите при ТЕЦ.
(2) Докладът се разглежда от експертен тех-
нически съвет (ЕТС).
(3) В състава на ЕТС се включват предста-
вители на държавните органи, които:
1. осъществяват контрол за безопасната и
сигурна работа на язовирните стени;
2. отговарят за опазването на околната сре-
да и водите;
3. отговарят за защитата на населението при
природни бедствия, крупни производствени
аварии и катастрофи.
(4) Срокът за изготвяне на всеки следващ
технически доклад (анализ) се определя от ЕТС
в зависимост от резултатите от анализа за със-
тоянието на стените и съоръженията.