Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 75

Б Р О Й  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  75
Чл. 532. На изискванията за показателите на
парата за котли с налягане над 8 МРа отговаря
и водата, използвана за регулиране на темпера-
турата на прегрята пара (вода за впръскване).
Чл. 533. (1) Допустимите стойности на пока-
зателите за кондензата от турбините са следните:
№ Показатели
Наля-
Наля-
Наля-
Право-
гане
гане
гане
токови
до 4
над 4
над 8
котли
МРа
 до 8 МРа МРа
1. Специфична про-
водимост, µS/сm
-
0,5
0,3
0,3
2. Обща твърдост,
µgeq/dm3
10
1
1
0,5
3. Стойност на рН
-
7
7
-
4. Разтворен кисло-
род, µg/dm3
-
30
20
20
5. Съединения на же-
лязото, µg/dm3
-
20
20
-
6. Съединения на
медта, µg/dm3
-
5
5
-
7. Силикати, µg/dm3
-
30
30
-
(2) За турбини, в регенеративната система
на които са използвани сплави, съдържащи мед,
стойността на рН не може да надвишават 9,3.
Г л а в а  д в а д е с е т  и  с е д м а
ТРЪБОПРОВОДИ И АРМАТУРА
Чл. 534. Тръбопроводите се експлоатират по
изискванията на тази глава, вътрешните екс-
плоатационни инструкции и нормативните ак-
тове за технически надзор на съоръжения с
повишена опасност.
Чл. 535. В енергийното предприятие със за-
повед на ръководителя се определят правоспо-
собни технически лица, които отговарят за из-
правното състояние и безопасната експлоата-
ция на тръбопроводите в съответствие с норма-
тивните актове.
Чл. 536. (1) В енергийните обекти се изгот-
вят списъци на тръбопроводите, за  които се
упражнява технически надзор от главна ди-
рекция “Инспекция за държавен технически
надзор”.
(2) За всеки тръбопровод се изготвя досие.
(3) Персоналът на обекта да разполага с
топлинните схеми на тръбопроводите, допъл-
нени с измененията, нанесени на тях по време
на експлоатацията.
Чл. 537. Средствата за измерване, с които се
осигурява безопасната експлоатация  на тръ-
бопроводите, подлежат на метрологична про-
верка.
Чл. 538. На всеки енергиен обект се изготвя
вътрешна инструкция за експлоатация на тръ-
бопроводите, която отразява особеностите на
обекта и задължително включва:
1. общите задължения на персонала;
2. реда за пускане, спиране и обслужване на
тръбопроводите;
3. реда за обслужване и проверка на предпаз-
ните устройства, средствата за измерване и други
уреди и съоръжения;
4. действията на персонала при възникване
на аварии и злополуки.
Чл. 539. Преди включване на съоръжения-
та в работа след основен ремонт, реконструк-
ция или изрязване и заваряване на участъци от
тръбопроводи, смяна на арматура, настройва-
не на опори и смяна на топлинна изолация се
проверяват:
1. демонтажът на временните монтажни и
ремонтни приспособления;
2. изправността на неподвижните и подвиж-
ните опори и пружинните окачвания и закреп-
вания;
3. размерите на натегнатите пружини, опори-
те и окачванията в студено състояние, и из-
правността на носещите щанги на окачванията;
4. изправността на индикаторите за топлин-
ни премествания и на средствата за топлинен
контрол;
5. възможността за свободно преместване на
тръбопроводите при подгряване и други екс-
плоатационни режими;
6. състоянието на дренажите, обезвъздуши-
телите и предпазните устройства;
7. съответствието на наклоните на хоризон-
талните участъци на тръбопроводите съгласно
техническата документация;
8. свободното движение на подвижните час-
ти на тръбната арматура;
9. сигнализацията за крайните положения
на спирателната арматура;
10. състоянието на топлинната изолация;
11. комплектуването на ремонтната докумен-
тация със схеми, формуляри, документация по
заварките, протоколи от металографски изслед-
вания и актове за приемане след ремонт.
Чл. 540. Не се допуска извършването на ре-
монтни работи на тръбопровод под налягане.
Чл. 541. При експлоатация на тръбопрово-
дите и арматурата се контролират:
1. топлинните премествания, отчетени по
индикаторите (реперите), и съответствието им
с проектните стойности;
2. възникването на повишени вибрации;
3. херметичността на предпазните устройст-
ва, арматурата и фланцовите съединения;
4. температурният режим на метала при пус-
кане и спиране;
5. температурната разлика между топлоно-
сителя и стената на неизстинали паропроводи
при запълването им;
6. степента на натягане на пружините на
окачванията и опорите в работно и в студено
състояние;
7. показанията на указателя на положение-
то на регулиращата арматура с фактическото є
положение;
8. наличието на смазочни материали в лаге-
рите и възлите на предавателните механизми.
Чл. 542. При замяна на детайли и участъци
от тръбопровод се следи спазването на проект-
ните наклон и положение на осите му, както и
на съпътстващите дренажни линии.