Държавен вестник, бр. 64, 2008 г., стр. 73

Б Р О Й  64
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  73
Чл. 242. В пълначните станции трябва да се
води дневник за пълненето на цистерните, в
който се записват най-малко следните данни:
1. дата на напълване и фабричният номер на
цистерната;
2. вместимост, m3;
3. маса на напълнения втечнен или разтво-
рен под налягане газ, kg;
4. крайно налягане на сгъстения газ при на-
пълване на цистерната, МРа.
Раздел VI
Експлоатация на тръбопроводи за водна
пара и гореща вода
Чл. 243. Персоналът, който обслужва тръ-
бопроводите за водна пара и гореща вода, най-
малко веднъж на смяна трябва да проверява
изправността на средствата за измерване, за-
щитите, сигнализациите и блокировките, кои-
то са достъпни за визуален контрол.
Чл. 244. Обслужващият персонал трябва да
проверява изправното действие на предпазни-
те клапани при всяко пускане в действие на
тръбопроводите и периодично по време на ра-
ботата им чрез тяхното продухване:
1. най-малко веднъж на смяна—на тръбо-
проводи с работно налягане до 1,6 МРа;
2. най-малко веднъж на денонощие—на тръ-
бопроводи с работно налягане над 1,6 МРа до
4,0 МРа;
3. в срокове, определени в инструкцията за
работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 ЗТИП—на тръбо-
проводи с работно налягане над 4,0 МРа.
Чл. 245. Най-малко веднъж на смяна обслуж-
ващият персонал трябва да обхожда тръбопро-
вода и да проверява за:
1. пропуски по тръбопровода;
2. състоянието на арматурата, уплътнения-
та, фланцовите съединения, предпазните уст-
ройства, опорите и подвеските;
3. плътността на заварените и разглобяеми-
те съединения;
4. положението на реперните точки.
Чл. 246. Обслужващият персонал трябва да
записва резултатите от извършените проверки
по чл. 243—245 в дневника по чл. 200.
Чл. 247. Ползвателят, лицето, което отго-
варя за безопасната експлоатация на тръбо-
провода, и обслужващият персонал трябва да
прекратят незабавно експлоатацията на тръ-
бопровода, когато възникнат недопустими из-
мествания в опорно-окачващата му система
или се появят хидравлични удари в тръбопро-
вод за пара.
Раздел VII
Водоподготовка и водохимичен режим на
котли и топлообменници
Чл. 248. (1) Качеството на захранващата и
на котловата вода на котлите с топлинна мощ-
ност над 0,51 МW и топлообменниците с макси-
мална работна температура на водата над 90°С
и на изходящата от тези съоръжения пара тряб-
ва да съответстват на изискванията, определе-
ни от производителя в техническата докумен-
тация на съоръжението.
(2) Когато качеството на захранващата вода
или котловата вода не е определено от произво-
дителя на съоръженията, то трябва да отговаря
на изискванията съгласно приложение № 7.
Чл. 249. Допустимата дебелина на накипа
върху нагревните повърхности на котлите и
топлообменниците се определя от производи-
теля им, а ако тя не е определена, ползвателят
трябва да прекрати експлоатацията им при де-
белина на накипа 1 mm.
Чл. 250. Не се допуска захранване на съоръ-
женията по чл. 248, ал. 1 с вода, която не съот-
ветства на изискванията за качество, и експло-
атацията на котли и топлообменници с дебели-
на на накипа върху нагревните им повърхнос-
ти, по-голяма от 1 mm.
Раздел VIII
Обследване на аварии и злополуки
Чл. 251. (1) За всяка авария или злополука,
възникнала при експлоатацията на съоръже-
ние под налягане, неговият ползвател е длъжен
да уведоми незабавно регионалния отдел на ГД
“ИДТН”, като до пристигането на нейни слу-
жители взема мерки за оказване на помощ на
пострадалите и за предотвратяване на по-ната-
тъшното развитие на аварията.
(2) Ползвателят е длъжен да запази непро-
менена обстановката, създадена при аварията
или злополуката, до идване на служителите на
ГД “ИДТН”, когато това не крие опасност за
развитие на аварията или възникване на нова
злополука. Когато се наложи изменение на
обстановката, ползвателят представя на служи-
телите писмена справка за извършените изме-
нения и за причините, наложили това.
Чл. 252. Служителите на ГД “ИДТН” обс-
ледват причините за възникването на аварията
или злополуката и съставят протокол за резул-
татите от обследването.
Ч А С Т   Ч Е Т В Ъ Р Т А
ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
Г л а в а  п ъ р в а
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
Чл. 253. Органи за технически надзор на
съоръжения под налягане са:
1. председателят на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор (ДАМТН)
чрез ГД “ИДТН”;
2. лица и структурнообособени части на пред-
приятия или организации, получили лицензия
от председателя на ДАМТН по реда на Наред-
бата за условията и реда за издаване на лицен-
зии за осъществяване на технически надзор на
съоръжения с повишена опасност и за реда за
водене на регистър на съоръженията, приета с