Държавен вестник, бр. 81, 2011 г., стр. 22

СТР.  22	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  81
(2) Пожарните хидранти и водоемите (во­
дни обекти и резервоари) се обозначават в 
съответствие с приложение № 6.
(3) Преди настъпване на зимния период 
пожарните хидранти, откритите водоеми и 
др. се подготвят за експлоатация при отри­
цателни температури.
Чл. 19. (1) Автоматичните портални врати 
и бариери се оборудват с устройства за ръчно 
задвижване.
(2) На прелезите на железопътните линии 
от вътрешния железопътен транспорт на 
ведомства, дружества или предприятия се 
поставят трайни настилки до горните части 
на релсите за осигуряване преминаването на 
пожарните автомобили.
Чл. 20. По време на експлоатация не се 
разрешава:
1. свободната дворна площ на обектите да 
се използва не по предназначение и в наруше­
ние на нормативно установените изисквания 
за безопасност при пожар;
2. оставянето на подвижен железопътен 
състав на прелезите на железопътните линии 
от вътрешния железопътен транспорт на ве­
домства, дружества или предприятия;
3. да се складират материали, оборудване, 
отпадъчен амбалаж, както и да се поставят 
преместваеми увеселителни обекти и премест­
ваеми обекти за търговски обслужващи дей­
ности на разстояние, по-малко от нормативно 
изискващото се съгласно Наредба № Iз-1971 
от 2009 г. за строително-технически правила 
и норми за осигуряване на безопасност при 
пожар;
4. спиране и паркиране на транспортни 
средства, поставяне на преместваеми обек­
ти, материали и съоръжения на разстояние, 
по-малко от 5 m, преди и след пожарните 
хидранти и подстъпите, шахтите и площад­
ките за засмукване на вода от водоемите за 
пожарогасене;
5. използването на открит огън на тери­
торията на обекти с категория по пожарна 
опасност Ф5А и Ф5Б (ако не е свързано с 
технологичния процес).
Раздел IIІ
Изисквания при експлоатацията на сградите, 
помещенията, съоръженията, пожаротехни­
ческите средства и системите за пожароиз­
вестяване и пожарогасене
Чл. 21. (1) Контролът на носимите и во­
зимите пожарогасители се осъществява от 
собственика (ръководителя) на обекта или 
от отговорниците по ПБ чрез извършване на 
периодични проверки при спазване на изис­
кванията по т. 4.2 от БДС ISO 11602-2:2002 
„Защита срещу пожар. Носими и возими по­
жарогасители. Част 2: Контрол и техническо 
обслужване“.
(2) Техническото обслужване, презарежда­
нето и хидростатичното изпитване на устой­
чивост на налягане на носимите и возимите 
пожарогасители се извършват в съответствие 
с инструкциите за експлоатация на произво­
дителя и при спазване на изискванията по 
т. 4.3, 4.4 и 5 от БДС ISO 11602-2:2002.
(3) Техническото обслужване, презарежда­
нето и хидростатичното изпитване на устой­
чивост на налягане на носимите и возимите 
пожарогасители се извършват от търговци, 
получили разрешение за осъществяване на 
тази дейност по реда на наредбата по чл. 91е, 
ал. 6 ЗМВР.
Чл. 22. (1) Поддържането и обслужването 
на ПИС и ПГС се извършват в съответствие 
с инструкциите за експлоатация на произ­
водителя и при спазване изискванията на 
следните стандарти:
1. за пожароизвестителните системи – СД 
CEN/TS 54-14 „Пожароизвестителни системи. 
Част 14: Указания за планиране, проектира­
не, инсталиране, въвеждане в експлоатация, 
използване и поддържане“;
2. за автоматичните спринклерни инста­
лации – т. 20 от БДС EN 12845 „Стационарни 
пожарогасителни инсталации. Автоматични 
спринклерни инсталации. Проектиране, мон­
тиране и поддържане“;
3. за стационарните пожарогасителни сис­
теми с прах – БДС EN 12416-2 „Стационарни 
пожарогасителни инсталации. Инсталации 
с прах. Част 2: Проектиране, изграждане и 
поддържане“;
4. за стационарните пожарогасителни ин­
сталации с газообразни вещества – БДС EN 
15004-1 „Стационарни пожарогасителни инста­
лации. Инсталации за гасене с газообразни 
вещества. Част 1: Проектиране, монтиране и 
поддържане (ISO 14520-1:2006, с изменения)“; 
5. за стационарните пожарогасителни инста­
лации с пяна – БДС EN 13565-2 „Стационарни 
пожарогасителни инсталации. Инсталации 
с пяна. Част 2: Проектиране, изграждане и 
поддържане“;
6. за стационарните пожарогасителни ин­
сталации с кондензирали аерозоли – СД CEN/
TR 15276-2 „Стационарни пожарогасителни 
инсталации. Пожарогасителни инсталации с 
кондензирали аерозоли. Част 2: Проектиране, 
монтиране и поддържане“;
7. за стационарните пожарогасителни 
инсталации с разпръсната струя вода – СД 
CEN/TS 14816 „Стационарни пожарогасителни 
инсталации. Инсталации с разпръскване на 
вода. Проектиране, монтиране и поддържане“.
(2) Пожарните кранове се поддържат в съ­
ответствие с инструкциите за експлоатация на 
производителя и при спазване изискванията 
на БДС EN 671-3 „Стационарни противопо­