Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 15

БРОЙ  61	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  15   
(3) Броят на смесителите за смесване на 
коагуланта с водата е най-малко 2.
Чл. 64. В откритите смесители се проекти­
рат изпразнителни и преливни тръби, когато 
няма предвидена преливна тръба във входната 
шахта на пречиствателната станция.
Чл. 65. (1) Въздухоотделителите се проек­
тират пред утаители с вихрова камера за 
флокулация, избистрители със суспендиран 
слой или филтри с възходящ поток на водата.
(2) Въздухоотделители не се проектират, 
ако конструкцията на смесителя осигурява 
отделянето на разтворения във водата въздух, 
както и когато водата не се обогатява с въздух 
по пътя си до следващото съоръжение.
(3) Допуска се проектиране на един възду­
хоотделител за всички съоръжения.
(4) Въздухоотделителите се оразмеряват за 
скорост на водния поток до 0,05 m/s и престой 
на водата не по-малко от 1 min.
Чл. 66. (1) Камери за флокулация се про­
ектират задължително при избистряне на 
водата чрез утаители.
(2) Типът и конструкцията на камерата за 
флокулация се определят въз основа на тех­
нико-икономически анализ, като се отчитат 
теренните условия, технологията на пречист­
ване, производителността на станцията и 
конструктивните изисквания.
(3) При проектиране на камери за флоку­
лация се спазват следните изисквания: 
1. времепрестоят на водата в камерите за 
флокулация е от 20 до 40 min;
2. скоростите на водата в камерите за 
флокулация не трябва да позволяват утаява­
не на образувалите се флокули на дъното на 
съоръжението;
3. отвеждането на водата от камерите за 
флокулация трябва да става по начин, който 
да не позволява разкъсване на вече образу­
валите се флокули.
(4) Камерите за флокулация се разполагат 
в максимална близост до утаителите или са 
вградени в тях.
Раздел ІV
Утаители и избистрители
Чл. 67. Утаителите и избистрителите се 
оразмеряват хидравлично в зависимост от 
специфичните им характеристики и резулта­
тите от технологичните изследвания.
Чл. 68. (1) Видът на утаителя се определя въз 
основа на технико-икономическа обосновка. 
(2) Конструкцията на утаителя трябва в 
максимална степен да предотвратява образу­
ването на мъртви зони или придънни потоци, 
следствие на промяна на температурата на 
постъпващата вода.
(3) В началото и в края на утаителите 
се предвиждат разпределителни устройства, 
които се проектират така, че да осигуряват 
равномерно движение на водата по цялото 
напречно сечение на съоръжението и съот­
ветно равномерното є отвеждане.
(4) Във всеки утаител се предвижда зона 
за събиране на утайките, като дъното на ута­
ителя се оформя по начин, който да улеснява 
тяхното отвеждане.
(5) Мътността на утаената вода не може 
да превишава стойности, по-големи от 
8 – 12 mg/dm3.
Чл. 69. При проектиране на хоризонтални 
утаители, след коагулационна обработка на 
водата, се спазват следните изисквания:
1. утаителят се оразмерява с опитно опре­
делени стойности на скоростта на утаяване 
и скоростта на хоризонтално движение на 
потока при предварително зададена дълбочина 
на утаителната част;
2. при липса на опитно определени стойно­
сти или експлоатационни данни за скоростта 
на утаяване и скоростта на хоризонтално дви­
жение на потока се използват препоръчителни 
стойности от добри инженерни практики;
3. дълбочината на утаителя се приема от 
3 до 5 m;
4. утаителят се разделя на коридори, като 
всеки един коридор трябва да има възмож­
ност да се изключва от работа, без това да 
възпрепятства работата на другите коридори;
5. отстраняването на утайките е ръчно, 
хидравлично или механизирано; изборът се 
прави с инвестиционния проект на база тех­
нико-икономическа обосновка.
Чл. 70. При оценката на хидравличните 
характеристики на потока се отчита целесъоб­
разността да се изчислят числото на Рейнолдс 
(Re) и числото на Фруд (Fr) (приложение № 6):
1. ако Re < 20 000 се счита, че турбулент­
ността на потока е приемлива; ако Fr > 10 – 5 
се счита, че потокът е стабилен;
2. ако един от двата критерия по т. 1 не е 
удовлетворен, следва да се намали ширината 
на коридорите на утаителя и да се преизчис­
лят критериите.
Раздел V
Филтри
Чл. 71. (1) Видът на филтрите се определя 
след извършване на опитни технологични 
изследвания и технико-икономически ана­
лиз, като се отчитат качествата на водата, 
производителността на пречиствателната 
станция, местните климатични и географски 
условия и др.
(2) Параметрите, използвани при оразме­
ряване на филтрите, се определят от техно­
логични изследвания, по аналогия с подобни 
съоръжения в експлоатация или въз основа 
на добри инженерни практики. 
(3) При брой на филтрите до 20 се приема 
един филтър в ремонт. Когато филтрите са 
повече от 20, се приемат два филтъра в ремонт.