Държавен вестник, бр. 95, 2016 г., стр. 77

БРОЙ  95	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  77  
2.8.9. Електрическите инсталации трябва да 
се инсталират така, че да се избягват механични 
натоварвания на проводниците и съединенията.
2.8.10. Кабели, тръби или канали, които са 
вкопани в земята, трябва или да са осигурени 
със защита срещу механични увреждания, или 
да се вкопават на дълбочина, която намалява до 
минимум риска от такова увреждане. Вкопаните 
кабели трябва да бъдат маркирани чрез кабел-
ното покритие или с подходяща маркировъчна 
лента. Вкопаните тръби и канали трябва да са 
идентифицирани по подходящ начин.
2.8.11. Опорите и обвивките на кабели и изо­
лирани проводници не трябва да имат остри 
ръбове, които могат да предизвикат увреждания.
2.8.12. Средствата за закрепване не трябва да 
увреждат кабелите и проводниците.
2.8.13. Кабели, шини и други проводници, 
които минават през удължаващи съединения, 
трябва да бъдат проектирани и изпълнени така, 
че очакваните премествания да не причиняват 
увреждане на електрообзавеждането.
2.8.14. Когато електрическите инсталации 
преминават през неподвижни участъци, те трябва 
да бъдат защитени срещу механични увреждания, 
например кабели с метални екрани или с броня 
или чрез използване на тръби или втулки.
2.9. Наличие на флора и/или плесени (код AK)
Когато е установено от опит или се очаква 
условията да предполагат опасност за наличие 
на флора и/или развитие на плесени (код AK2), 
електрическите инсталации трябва да се проек-
тират съобразно опасността или трябва да бъдат 
взети специални мерки за защита.
2.10. Наличие на фауна (код AL)
Когато е установено от опит или се очаква 
условията да предполагат опасност за наличие 
на фауна (код AL2), електрическите инсталации 
трябва да са съответно проектирани или да бъдат 
взети специални мерки за защита, например чрез:
– механичните характеристики на електри-
ческите инсталации, или
– подходящ избор на място, или
– осигуряване на допълнителна локална или 
обща защита, или
– чрез каквато и да е комбинация от горните 
мерки.
2.11. Слънчева радиация (код AN) и ултра-
виолетови лъчения
Когато е установено от опит или се очак-
ва значителна слънчева радиация (код AN2) 
или ултравиолетово лъчение, електрическите 
инсталации трябва да са проектирани и изгра-
дени съобразно условията или трябва да бъде 
осигурено подходящо екраниране. Може да е 
необходимо да се вземат специални предпазни 
мерки за електрообзавеждане, подложено на 
єонизиращи лъчения.
2.12. Сеизмични ефекти (код AP)
2.12.1. Електрическите инсталации трябва 
да са проектирани и изградени с отчитане на 
сеизмичните опасности в мястото на електри-
ческата уредба.
2.12.2. Когато са налични опасности от слаби 
сеизмични ефекти (код AP2) или средни и силни 
сеизмични ефекти (кодове АР3 и АР4), трябва 
да се обръща специално внимание на:
– закрепването на електрическите инсталации 
към конструкцията на сградата;
– съединенията между неподвижно положени-
те проводници и всички елементи на основното 
електрооборудване, които трябва да са избрани 
според необходимата гъвкавост.
2.13. Вятър (код AR)
Прилагат се т. 2.7 – вибрации (код AH), и 
т. 2.8 – други механични натоварвания (код AJ).
2.14. Характеристики на обработвани или 
складирани материали (код BE)
В условия с пожарна опасност (код ВЕ2) и 
с експлозивна опасност (код ВЕ3) се прилагат 
изискванията на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. 
за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар и специ-
фичните мерки за минимизиране на разпростра-
нението на огън при проектиране и изграждане 
на електрически инсталации в т. 7.
2.15. Конструкция на сградите (код CB)
2.15.1. Когато има рискове поради подвижност 
на конструкцията на сградата (код CB3), проекти-
раните кабелни опори и защитни системи трябва 
да могат да понасят относително разместване, 
така че проводниците и кабелите да не са под-
ложени на превишено механично напрежение.
2.15.2. За гъвкави или нестабилни конструкции 
(код CB4), които могат да бъдат подложени на 
движения (колебания), трябва да се използват 
гъвкави електрически инсталации.
3. Допустим продължителен ток на натоварване
3.1. Токът, който провежда всеки проводник 
за продължителни периоди при нормална работа, 
не трябва да води до превишаване на допусти-
мите гранични температури. Това изискване се 
изпълнява при прилагане на таблица П5.1 съо-
бразно видовете изолация, дадени в тази таблица. 
Стойностите на допустимия продължителен ток 
на натоварване трябва да се избират съгласно 
т. 3.2 или определят съгласно т. 3.3.
Таблица П5.1
Максимални работни температури за видове 
изолации
Вид на изолацията
Гранични 
темпера-
тури a, d °C
Термопластична (PVC)
70 на про-
водника
Термореактивна (XLPE или EPR 
каучук)
90 на 
провод­
ника b
Минерална (с термопластично (PVC) 
покритие или без изолация, подло-
жени на допир)
70 на об-
вивката
Минерална (без изолация, непод-
ложени на допир и без контакт с 
горими материали)
105 на об-
вивката b, c
a Максимално допустимите температури на про-
водника, дадени в таблица П5.1, са взети от IEC 
60502 и IEC 60702.
b Когато проводникът функционира при темпера-
тура, превишаваща 70 °C, трябва да се установи 
дали електрооборудването, свързано с проводника, 
е способно да понесе температурата, получена в 
съединението.