Държавен вестник, бр. 82, 2004 г., стр. 15

Б Р О Й  82
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  15
3. нарушено отвеждане на димните газове от
газови уреди и горивни инсталации;
4. недопустимо изместване или повреда на
укрепващите елементи;
5. наличие на неизправно предпазно уст-
ройство;
6. невъзможност да се установи налягането
в тях;
7. неизправност на спирателна или регули-
раща арматура;
8. недопустими вибрации и/или отклонения
от нормалните работни параметри на помпите
и компресорите;
9. установяване концентрация на газ във
въздуха на помещенията, в които са монтира-
ни, по-висока от 20 на сто от долната граница
на концентрацията, при която е възможно въз-
пламеняване;
10. пожар или природно бедствие, застраша-
ващи безопасността им;
11. случаи, посочени в инструкцията за екс-
плоатация.
(2) При спиране експлоатацията на газовите
съоръжения и инсталации незабавно се прекра-
тява притокът на газ към тях и се вземат необ-
ходимите мерки за предотвратяване на авария
или злополука.
Чл. 116. При откриване на недопустими про-
пуски на газ в газови съоръжения и инсталации:
1. евакуират се всички хора;
2. проверят се всички помещения, разполо-
жени под нивото на околния терен в близост до
мястото на пропуска;
3. проветряват се загазените помещения;
4. вземат се бързи мерки за ликвидиране
пропуските на газ;
5. прекратяват се всички действия, свързани
с искрообразуване или ползване на пламък.
Чл. 117. Втечнените въглеводородни газо-
ве се продават одорирани със специфични на
мирис вещества, като мирисът от тях трябва
да се усеща при съдържание на газ във въздуха
не по-високо от 20 на сто от долната граница
на концентрацията, при която е възможно въз-
пламеняване.
Чл. 118. Непосредствено преди първото за-
пълване с втечнен въглеводороден газ след мон-
таж или ремонт газопроводите, стационарните
резервоари, жп цистерните и автоцистерните се
продухват с азот или друг инертен газ така, че
съдържанието на кислород в тях да спадне под
1 на сто. Допуска се газопроводите да се продух-
ват с пари от втечнен въглеводороден газ.
Чл. 119. (1) Подаването на газ в газовите съ-
оръжения и инсталации се извършва плавно с
постепенно повишаване на налягането. При за-
пълване на резервоари и цистерни непрекъсна-
то се следи налягането и нивото в тях да не пре-
вишават максимално допустимите стойности.
(2) Не се допуска по време на гръмотевична
буря да се пълнят и изпразват цистерни и да се
пълнят резервоари с газ.
Чл. 120. Подаването на топлоносител в изпа-
рителите се извършва след запълването им с газ.
Чл. 121. (1) Резервоарите за втечнени газове
се запълват с газ не повече от 85 на сто от обема
им при определената в проекта им максимална
работна температура.
(2) Максимално допустимият обем и/или
маса газ, с който трябва да се запълват бутил-
ките, са съгласно БДС EN 1439.
(3) Цистерните се запълват с газ в количес-
тво не по-голямо от определеното в Европейс-
ката спогодба за международен превоз на опас-
ни товари по шосе (ADR) и Правилникa за
международен железопътен превоз на опасни
товари (RID).
Чл. 122. (1) Автоцистерните трябва да са
заземени, преди да започне изпразването или
запълването им с газ. Заземяването се прекра-
тява след поставяне на устройствата за затва-
ряне на щуцерите за газ.
(2) Пълненето и изпразването на автоцис-
терните и поставянето и свалянето на устройс-
твата за затваряне на щуцерите им се извър-
шват при спрян двигател.
(3) Изключение от изискването по ал. 2 се
допуска, когато помпата за втечнен газ се за-
движва от двигателя на автоцистерната.
(4) Автоцистерните с помпи, задвижвани от
двигателя на автомобила, трябва да имат ис-
крогасително устройство на ауспуха по време
на пълнене или изпразване.
(5) Не се допуска притягане или развиване
на гайките на гъвкавите шлангове, когато те са
под налягане, и употребата на ударен инстру-
мент при навиването или развиването им.
(6) Не се допуска автоцистерните или жп
цистерните да се използват като резервоари на
газовите съоръжения и инсталации и за захран-
ване на газовите съоръжения и инсталации с газ.
Чл. 123. Преди пускане в работа на котли,
пещи и други агрегати, работещи на газ, и след
изгасване на пламъка им горивните камери и
димоходите им се продухват с въздух посредст-
вом принудителна вентилация.
Чл. 124. При прекъсване на газоснабдяване-
то или при спиране работата на газовите съоръ-
жения и инсталации спирателните органи на
входа на газа към тях незабавно се затварят.
Чл. 125. При продължително спиране, ре-
монт или консервиране на газопровод, горивна
уредба, газово съоръжение или газова инстала-
ция те се изолират от възможен приток на газ
посредством поставяне на глух фланец след спи-
рателния вентил на входа на газа, а спирателна-
та арматура на продухвателните свещи трябва
да е в отворено положение.
Чл. 126. Заледяването на газопроводи и дру-
ги газови съоръжения и инсталации се премах-
ва с топла вода или пясък.
Чл. 127. Пропуските на газ от газовите съо-
ръжения и инсталации се търсят с помощта на
пенообразуващо вещество или газсигнализатор.