Държавен вестник, бр. 62, 2022 г., стр. 157

БРОЙ  62	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  157  
„2. са изпълнени техническите, проектните 
и експлоатационните изисквания, посочени в 
действащите наредби и правила от кандидат­
стващите за присъединяване;“.
2. В ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. водноелектрически централи, наричани 
по-нататък и ВЕЦ, които освен за производство 
на електрическа енергия се използват и за 
допълнителни функции по Закона за водите;“.
3. В ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. топлофикационни електрически центра­
ли, наричани по-нататък и ТЕЦ, използващи 
биомаса като енергиен източник;“.
4. В ал. 3 т. 8 се изменя така:
„8. фотоволтаични електрически централи, 
наричани по-нататък и ФЕЦ;“.
5. В ал. 3 т. 9 се изменя така:
„9. вятърни електрически централи, нари­
чани по-нататък и ВяЕЦ;“.
6. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) При присъединяване на краен кли­
ент към електропреносната мрежа броят 
на захранващите електропроводи и тяхното 
направление се определя от категорията по 
осигуреност на електроснабдяването съгласно 
наредбата по чл. 83, ал. 1, т. 1 от Закона за 
енергетиката.
(7) При присъединяване на производител 
към електропреносната мрежа броят на при­
съединителните електропроводи и тяхното 
направление се определя от критериите за 
сигурност на присъединяването съгласно 
чл. 13 и 14.“
§ 11. В чл. 21 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. Номиналните напрежения и допусти­
мите отклонения от тях в електропреносната 
мрежа и в местата на присъединяване на 
ползвателите при нормална работа са, както 
следва:
Номинални 
напрежения
Допустими отклонения
110 kV
98 kV ≤ U ≤ 123 kV 98 %...112 %
220 kV
198 kV ≤ U ≤ 245 kV 90 %...110 %
400 kV
380 kV ≤ U ≤ 420 kV 95 %...105 %
“
2. В т. 5 знакът „≥“ се заличава.
§ 12. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. (1) Номиналната честота на елек­
троенергийната система е 50,00 Hz.
(2) С цел корекция на синхронното време 
зададената стойност на честотата може да 
бъде в рамките на ±10 mHz от номиналната.
(3) При извънредни обстоятелства корек­
цията по честота може да бъде повече от 
±10 mHz.
(4) Планът по честота се определя от 
коор­динатора на синхронната зона до 10,00 ч. 
централно европейско време и се изпраща на 
контролния блок не по-късно от 10,15 ч. на 
деня, предхождащ корекцията.
(5) При нормални експлоатационни условия 
се допускат отклонения от зададената стойност 
на честотата съгласно предходните алинеи в 
интервала от ±200 mHz.“
§ 13. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. (1) При присъединяването към 
електропреносната мрежа на крайни клиенти 
и електроразпределителни мрежи се прилагат 
техническите изисквания на Регламент (ЕС) 
2016/1388.
(2) Крайните клиенти, присъединени към 
електропреносната и електроразпределителни­
те мрежи, трябва да могат да остават свързани 
към електрическата мрежа и експлоатирани 
при отклонение на честотата, както следва:
Диапазон на честотата
Минимален 
период на 
експлоатация
47.5 Hz ÷ 48.5 Hz
30 минути
48.5 Hz ÷ 49.0 Hz
30 минути
49.0 Hz ÷ 51.0 Hz
Неограничен
51.0 Hz ÷ 51.5 Hz
30 минути
(3) Крайните клиенти, присъединени към 
електропреносната мрежа и електроразпреде­
лителните мрежи, трябва да могат да остават 
свързани към електрическата мрежа и екс­
плоатирани при отклонение на напрежението, 
както следва:
Обхват на напрежението
Период на 
експлоатация
Към мрежа 110 и 220 kV
0.9 ≤ U ≤ 1.118 о.е.
неограничен
1.118 ≤ U ≤ 1.15 о.е.
t ≥ 20 min
Към мрежа 400 kV
0.9 ≤ U ≤ 1.05о.е.
неограничен
1.05 ≤ U ≤ 1.1о.е.
t ≥ 20 min
(4) Крайните клиенти, присъединени към 
електропреносната мрежа и електроразпре­
делителните мрежи, трябва да могат да из­
държат максималния ток на късо съединение 
в точката на присъединяване, специфициран 
от оператора на електропреносната мрежа.
(5) Крайните клиенти, присъединени към 
електропреносната мрежа, които предоставят 
услуги на оператора на електропреносната 
мрежа за реакция на потреблението, трябва 
да изпълняват специфичните разпоредби на 
чл. 28, 29 и 30 от Регламент 2016/1388.“
§ 14. В чл. 27 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 2 думата „блокове“ се заменя 
с „модули“.
2. В ал. 3 след думите „на АЧР,“ се добавя 
„на АПОР,“.
3. Създава се ал. 5: