Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 64

СТР.  64	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  91
лизиране се задействат от автоматичната 
пожароизвестителна система.“
6. Създава се ал. 6:
„(6) Евакуационните стълбища в сгради с 
максимална височина на пребиваване на хора 
над 25 m се проектират в стълбищни клетки, 
които са изцяло затворени към околната сре­
да. Не се разрешава проектиране на външни 
открити стълбища за евакуация от сгради 
с максимална височина на пребиваване на 
хора над 25 m.“
§ 156. В чл. 320 се правят следните изме­
нения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Асансьорните шахти и машинните 
помещения на асансьори се проектират с 
плътни стени с минимален клас по реакция 
на огън А2 и с огнеустойчивост най-малко 
EI 120 за сгради от I, II и III група и EI 180 
за сгради от IV група.
(2) За сгради и части от тях съгласно чл. 12, 
ал. 1 с максимална височина на пребиваване 
на хора над 25 m (с изключение на жилищните 
сгради от I група с директно естествено ос­
ветено евакуационно стълбище) се проектира 
най-малко един асансьор за евакуация на 
пострадали и за бърз достъп на спасителните 
екипи (асансьор за пожарникари), обслужващ 
всички етажи на сградата. Асансьорът се 
предвижда със специален пусков ключ така, 
че при възникване на пожар да може да бъде 
задействан от спасителните екипи.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 157. В чл. 321 след думата „отделят“ се 
добавя „от тях“.
§ 158. В чл. 323 се правят следните изме­
нения и допълнения:
1. В основния текст думите „за противопо­
жарни и аварийно-спасителни цели“ се заменят 
със „за пожарникари по чл. 320, ал. 2“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. електрозахранването на асансьора 
се предвижда като за потребител от първа 
категория с автоматично превключване на 
захранването съгласно Наредба № 3 от 2004 г. 
за устройството на електрическите уредби и 
електропроводните линии; вторият независим 
източник следва да осигурява електрозах­
ранване на асансьора в продължение на не 
по-малко от 180 min;“.
3. В т. 3 числото „240“ се заменя със „180“.
4. В т. 5 числото „240“ се заменя със „180“ 
и накрая се добавя „съгласно чл. 25“.
5. Точка 6 се изменя така:
„6. кабината на асансьора се предвижда с 
минимална широчина 1100 mm и минимална 
дълбочина 2100 mm;“.
6. Създава се т. 7:
„7. минималната товароподемност на асан­
сьора е 1000 kg.“
§ 159. В чл. 325 се правят следните изме­
нения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За възпрепятстване проникването на 
дим и топлина в евакуационните стълбища 
и асансьорните шахти във:
1. сгради от I и II група:
а) се проектира вентилационна система за 
създаване на повишено налягане в стълбищата 
и асансьорните шахти, или
б) се проектират пожарозащитни пред­
дверия съгласно чл. 25 пред стълбищата и 
асансьорните шахти на всеки етаж, или
в) се проектират входове в стълбищата и 
асансьорните шахти през открита въздушна 
зона;
2. сгради от III и IV група:
а) се проектират пожарозащитни преддве­
рия съгласно чл. 25 пред стълбищата на всеки 
етаж и вентилационна система за създаване 
на повишено налягане в самите стълбища, 
или се проектират входове в стълбищата 
през открита въздушна зона (лоджия, тераса, 
галерия, проход), и
б) се проектират пожарозащитни пред­
дверия съгласно чл. 25 пред асансьорните 
шахти на всеки етаж и вентилационна сис­
тема за създаване на повишено налягане в 
самите асансьорни шахти, или се проектират 
входове в асансьорните шахти през открита 
въздушна зона;
3. сгради от всички групи с вътрешни еваку­
ационни стълбища – се спазват изискванията 
на чл. 319, ал. 2 и 3.“
2. В ал. 3 думите „повишаване на наляга­
нето“ се заменят със „създаване на повишено 
налягане“.
§ 160. В чл. 326 се правят следните изме­
нения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Оразмеряването на вентилационните 
системи за създаване на повишено налягане 
в стълбищата, асансьорните шахти и пожа­
розащитните преддверия съгласно чл. 25 се 
извършва при спазване изискванията на БДС 
EN 12101-13 „Системи за управление на дим и 
топлина. Част 13: Системи за диференциално 
налягане (PDS). Методи за проектиране и 
изчисляване, монтаж, изпитване за приемане, 
рутинно изпитване и поддържане“.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинеи 3 – 5 се изменят така:
„(3) Задействането на вентилационните 
системи за създаване на повишено налягане, 
както и на вентилационните системи за от­
веждане на дима и топлината от етажните 
евакуационни пътища се извършва:
1. за сгради с пожароизвестителни сис­
теми – от пожароизвестителната система, 
като в непосредствена близост до входа в 
евакуационните стълбища на всеки етаж се 
предвиждат ръчни пожароизвестители;
2. за сгради без пожароизвестителни сис­
теми – от ръчни пускови бутони, предвидени 
в непосредствена близост до входа в еваку­
ационните стълбища на всеки етаж.