Държавен вестник, бр. 89, 2009 г., стр. 14

СТР.  14	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  89
Чл. 17. Сезонната ефективност на котела 
се изчислява като отношение на сезонното 
количество произведена топлина и топлината 
на изразходваното за същия период от време 
гориво.
Чл. 18. Оценката на съответствието на 
топлинната мощност на котела с топлинните 
потребности на сградата се основава на срав­
нение на нетната топлинна мощност на коте­
ла и топлинната мощност на консуматорите, 
определени при изчислителните условия за 
населеното място.
Чл. 19. (1) Резултатите от проверката на 
котела се отразяват в доклад по образец съ­
гласно приложение № 3.
(2) В доклада се записват изчислената 
топлинна мощност на котела и използваната 
топлотворна способност на горивото.
Г л а в а  т р е т а
ПРОВЕРКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 
НА КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ В СГРАДИ
Раздел І
Условия и задачи на проверката
Чл. 20. На проверка за енергийна ефек­
тивност подлежат климатичните инсталации с 
номинална електрическа мощност над 12 kW.
Чл. 21. Основните задачи на проверката 
за енергийна ефективност на климатичните 
инсталации са:
1. оценяване съответствието на системите с 
първоначалния проект и с последващите рекон­
струкции, както и с действителните изисквания 
и настоящото състояние на сградата;
2. оценяване на съществуващата настройка, 
експлоатация и поддръжка на системите с из­
искванията на производителя;
3. оценяване на действителните енергийни 
характеристики на климатичните инсталации;
4. изготвяне на препоръки за възможни 
подобрения на енергийните характеристики на 
инсталациите за намаляване на потреблението 
на използваните енергийни ресурси и емисиите 
въглероден диоксид;
5. осигуряване на информация за съставяне 
и поддържане на база данни за състоянието на 
климатичните инсталации.
Раздел II
Съдържание на проверката за енергийна ефек­
тивност на климатичните инсталации
Чл. 22. Проверката за енергийна ефектив­
ност на климатичните инсталации включва 
изпълнението на следните основни дейности:
1. идентификация на инсталациите;
2. визуална проверка на инсталациите;
3. оценка на поддръжката на инсталациите;
4. оценка на състоянието на средствата за 
измерване, контрол и автоматично регулиране;
5. оценка на енергийните характеристики 
на инсталациите;
6. съставяне на доклад за резултатите от 
проверката.
Чл. 23. (1) За идентифициране на инста­
лациите собственикът на сградата предоставя 
на извършващото проверката лице следните 
документи:
1. проектната документация, включително 
инструкциите за монтаж и експлоатация;
2. документацията от въвеждането в експло­
атация, схеми, дневници;
3. доклади от предишни проверки, включи­
телно от обследване за енергийна ефективност 
на сградата, ако има такова;
4. доклади от поддръжката, ако има такива;
5. фактурите за закупената енергия за по­
следните две години.
(2) Собственикът и/или ползвателят на сгра­
дата осигурява на извършващото проверката 
лице достъп до всички елементи и агрегати на 
климатичната инсталация.
Чл. 24. (1) Чрез визуалната проверка се 
установява:
1. съответствието на инсталираните елементи 
и агрегати в трите основни подсистеми: гене­
риране на студ/топлина, доставяне и отвеждане 
на въздух (вентилация), измерване, контрол и 
управление;
2. физическото състояние на елементите и 
агрегатите, включително състоянието на то­
плинната изолация на топлообменните апарати, 
тръбопроводите и въздухопроводите, затварящи­
те, регулиращите и противопожарните клапи;
3. състоянието на подаващите и отвеждащите 
въздух решетки и филтри.
(2) Чрез измервания се установяват:
1. температурната разлика при входа и изхода 
на охлаждащите агрегати и топлообменните 
апарати;
2. температурата на външния въздух и тем­
пературата на подавания в охлаждания обем 
въздух, скоростта на въздуха в характерни точки 
на охлаждания обем;
3. нивото на шума и вибрациите при рабо­
тата на охлаждащите агрегати и вентилаторите.
Чл. 25. (1) Оценката на поддръжката на 
климатичната инсталация отразява честота­
та и правилността на поддръжката, както и 
квалификацията на лицата, които извършват 
поддръжката.
(2) Оценява се съответствието с изискванията 
от инструкциите на производителя по:
1. установени видими следи от извършвани 
работи;
2. протоколите за поддръжката и ремон­
тите – за почистване на филтрите и топлооб­
менниците, подмяна на агрегатите, промени в 
съоръженията, ремонти и реконструкции.
Чл. 26. (1) Оценката на състоянието на сред­
ствата за измерване, контрол и автоматично 
регулиране включва идентификация на налич­
ността и състоянието на датчиците, системите за