Държавен вестник, бр. 85, 2006 г., стр. 27

Б Р О Й  85
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  27
вв) в т. 4 цифрата “6” се заменя с “12”;
гг) създава се т. 6:
“6. по искане на ползвателя.”;
б) алинеи 2 и 3 се изменят така:
“(2) При техническите прегледи по ал. 1 ор-
ганите за технически надзор извършват:
1. проверка за съответствието на газовото
съоръжение или инсталация с документите по
чл. 191, ал. 3 или 4 или чл. 192;
2. вътрешен и/или външен оглед;
3. проверка за наличието на маркировка за
съответствие със съществените изисквания на
съответната наредба по чл. 7 ЗТИП—при пър-
воначалния технически преглед;
4. функционални проверки и изпитвания
съгласно глава втора, раздел ХII и документите
на производителя.
(3) При прегледите по ал. 1, т. 1 на газовите
съоръжения и инсталации, с изключение на
газовите уреди, не се извършват изпитванията
по ал. 2, т. 4, ако:
1. крайният контрол при оценяването на
съответствието със съществените изисквания
на съответната наредба по чл. 7 ЗТИП е извър-
шен след монтиране на съоръжението на обек-
та и не са изминали повече от 12 месеца от да-
тата на извършването му;
2. при вътрешния или външния оглед по ал. 2,
т. 2 не се установят неизправности или несъот-
ветствия с документите по чл. 191, ал. 3 или 4.”;
в) алинея 5 се изменя така:
“(5) Органите за технически надзор най-мал-
ко веднъж на 12 месеца извършват външен ог-
лед и функционални проверки на газопроводи-
те, газовите съоръжения, газовите инсталации
и бутилковите инсталации без спиране на екс-
плоатацията им.”;
г) в ал. 6 думите “собственици или” се зали-
чават и думата “собствениците” се заменя с “пол-
звателите”;
д) в ал. 7 думите “Собствениците или” се
заличават;
е) създава се ал. 8:
“(8) Допуска се техническите прегледи по
ал. 4, т. 2 да се извършват от лице по чл. 185,
ал. 1, т. 2, различно от лицето, регистрирало АГУ,
ако ползвателят му предостави копие от удосто-
верението за качество на резервоара за втечнен
въглеводороден газ и на резервоара и автомоби-
ла са поставени стикерите по чл. 198, ал. 4.”
35. В чл. 195 думите “собственика или” се
заличават.
36. В чл. 196:
а) в ал. 1 думите “собственикът или” се зали-
чават;
б) в ал. 2 думите “собственика или” се зали-
чават;
в) в ал. 3 думите “Собственикът или” се за-
личават.
37. Член 197 се изменя така:
“Чл. 197. След извършване на първоначален
технически преглед органите за технически
надзор заверяват с подпис и печат ревизионна-
та книга, предават я на ползвателя за съхране-
ние и издават акт за първоначален технически
преглед, който предоставят на ползвателя сре-
щу подпис. Актът съдържа:
1. вида на извършените проверки и изпитва-
ния и резултатите от тях;
2. заключение за годността на газовото съо-
ръжение или инсталация за безопасна експло-
атация;
3. разрешение или отказ за пускане в експло-
атация—за съоръженията, за които няма наред-
би по чл. 7 ЗТИП;
4. срока за извършване на периодичен
преглед.”
38. В чл. 198:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст след думата “прегледи”
се добавя “по чл. 194, ал. 1, т. 2—6, ал. 4, т. 2 и 3
и ал. 5”;
бб) в т. 1 думите “и предписания за тяхното
отстраняване” се заличават;
вв) точка 2 се изменя така:
“2. заключение за годността на съоръже-
нието за по-нататъшната му безопасна екс-
плоатация;”;
гг) в т. 3 след думата “периодичен” се добавя
“технически”;
б) алинеи 2 и 3 се изменят така:
“(2) Ползвателите са длъжни да предоста-
вят ревизионните книги на газовите съоръже-
ния и инсталации при поискване от органите за
технически надзор.
(3) Инспекторите на ГД “ИДТН” могат да
записват в ревизионните книги предписанията
по чл. 49, ал. 1, т. 1 ЗТИП.”;
в) създава се ал. 5:
“(5) Когато при техническите прегледи, из-
питвания и проверки по чл. 194, ал. 1, 4 и 5 ор-
ганите за технически надзор по чл. 185, ал. 1,
т. 2 установят, че газовото съоръжение или ин-
сталация не е годно за по-нататъшна безопасна
експлоатация, са длъжни писмено да уведомят
за това регионалния отдел на ГД “ИДТН”.”
39. Създава се чл. 198а:
“Чл. 198а. (1) Газоснабдителните станции,
пунктовете за пълнене на бутилки и автомо-
билните газоснабдителни станции, за които
няма наредби по чл. 7 ЗТИП, се пускат в експ-
лоатация след издаване на писмено разреше-
ние от органите за технически надзор, които са
ги регистрирали.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава по пис-
мено заявление на ползвателя и след провер-
ка от органите за технически надзор на съот-
ветствието на газоснабдителната станция,
пункта за пълнене на бутилки или автомобил-
ната газоснабдителна станция с изисквания-
та на наредбата.
(3) В 10-дневен срок от получаване на пис-
меното заявление органите за технически над-
зор издават писмено разрешение за експлоата-
ция, когато газоснабдителната станция, пунк-
тът за пълнене на бутилки или автомобилната