Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 31

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  31
Г л а в а  ч е т в ъ р т а
СПЕЦИФИЧНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕР-
КИ ПРИ РАБОТА С НАРЯД И НАРЕЖДА-
НЕ В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ, ПОД-
СТАНЦИИ И ПО ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ
ЛИНИИ
Раздел I
Определяне на отговорен ръководител при
работа в електрически централи и подстанции
Чл. 111. При работа с наряд в електрически
централи и подстанции отговорен ръководител
се определя от издаващия наряда за всеки кон-
кретен случай в зависимост от мястото, харак-
тера, сложността на извършваната работа и
мерките за безопасност.
Чл. 112. Отговорен ръководител задължи-
телно се определя за:
1. работа с използване на повдигателни и
товарно-разтоварни механизми в електричес-
ки уредби;
2. работа по електрически съоръжения и в
електрически уредби с напрежение над 1000 V,
с частично изключване на напрежението;
3. работа по кабелни линии в зоната на под-
земни комуникации и интензивно транспортно
движение.
Раздел II
Работа по един наряд на няколко присъедине-
ния и работни места в електрически централи
и подстанции
Чл. 113. (1) В РУ с напрежение над 1000 V
при изключено напрежение на всички токово-
дещи части, включително на въздушните и ка-
белните изводи и заключените входове към
съседни уредби, се разрешава издаване на един
наряд за едновременна работа по всички при-
съединения. В такъв случай не се налага опре-
деляне на отговорен ръководител.
(2) В РУ с напрежение до 1000 V при пълно
изключване на напрежението на всички токо-
водещи части се разрешава издаване на един
наряд за едновременна работа по сборните шини
на РУ, разпределителните табла, шкафовете, а
също така и на всички присъединения към тях.
Чл. 114. Разрешава се издаване на един на-
ряд за работа по всички (или част) електродви-
гатели, присъединени към една РУ, на изведе-
ни в ремонт агрегати (котли, турбини, генера-
тори) и отделни технологични уредби (дробил-
ни и пепелоотделящи системи , мрежови под-
греватели и др.), а също така и един наряд за
работа по всички (или част) присъединения,
захранващи тези електродвигатели.
Чл. 115. Разрешава се издаване на един наряд
за работа по шини и присъединения в РУ с еди-
нична секционирана шинна система с напреже-
ние от 6 до 110 kV вкл. при едновременно извеж-
дане на всички секции за ремонт независимо от
броя на секциите. Бригадата може да работи на
няколко места в границите на всяка секция.
Чл. 116. (1) Разрешава се в една уредба изда-
ване на един наряд за едновременно или поетап-
но изпълнение на работи на няколко работни
места по едно или няколко присъединения при:
1. полагане и изтегляне на силови и конт-
ролни кабели, изпитване на електрически съ-
оръжения, измерване и проверка на защити,
блокировки, автоматика, телемеханика, свръз-
ки и др.;
2. ремонт на комутационни апарати на едно
присъединение, включително и техните задвиж-
вания, намиращи се в друго помещение;
3. ремонт на отделни кабели в тунели, ко-
лектори, шахти и канали.
(2) Изпълнението на работите по ал. 1 се
разрешава и при разсредоточаване на членове
на бригадата на различни работни места.
Чл. 117. (1) Когато е издаден един наряд за
работа на няколко места, подготовката на всич-
ки работни места трябва да е завършена преди
допускане на бригадата.
 (2) Разрешава се при разсредоточаване на
бригада на различни работни места един или
няколко членове на бригадата с трета квалифи-
кационна група да работят отделно от изпълни-
теля на работата, като при това той лично ги
завежда и инструктира на работното място.
Раздел III
Работа по участъци на въздушни и кабелни
линии в електроразпределителни уредби на
територията на електрически централи и под-
станции
Чл. 118. Работата по участъци на въздушна
линия (ВЛ), разположена на територията на РУ
в електрическа централа и/или подстанция, се
извършва с наряд, издаден от персонала, об-
служващ ВЛ.
Чл. 119. Допускането на бригада за работа
по ВЛ, окачена на портали в открита разпреде-
лителна уредба (ОРУ) и на сгради на закрита
разпределителна уредба (ЗРУ), се извършва от
оперативния/оперативно-ремонтния персонал
на уредбата с документиране в наряда.
Чл. 120. (1) Работата по кабелна линия, ко-
ято преминава по територията на РУ, се извърш-
ва с наряд, издаден от персонала, който обслуж-
ва кабелната линия.
(2) Допускането на бригадата за работа по
кабелната линия се извършва от оперативния/
оперативно-ремонтния персонал, обслужващ РУ.
Раздел IV
Работа в електрически централи и подстан-
ции с нареждане
Чл. 121. С нареждане, при напрежение над
1000 V, освен работите по чл. 105, ал. 1 могат да
се извършват работи по:
1. електрически двигатели, на които захран-
ващите кабели са отсъединени от изводите и
жилата им са свързани накъсо и заземени;
2. генератори, на които шините/кабелите са
отсъединени от изводите;