Държавен вестник, бр. 21, 2005 г., стр. 22

С Т Р .  22
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  21
Чл. 184. Зачислените за индивидуално пол-
зване указатели за напрежение се преглеждат
и изправността им се проверява преди всяка
употреба.
Чл. 185. (1) Преносимите заземители се ог-
леждат внимателно от лицето, което ще ги пос-
тавя. Когато преносимият заземител е бил под-
ложен на въздействието на ток на късо съеди-
нение, се извършва цялостна проверка.
(2) Когато се установят дефекти в контакт-
ните съединения, нарушаване на механичната
здравина на проводниците или скъсване на жила,
преносимият заземител се бракува.
Чл. 186. Диелектричните килимчета и пъте-
ки не подлежат на периодични електрически
изпитвания.
Ч А С Т   В Т О Р А
ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗ-
ВЪРШВАНЕ НА РАБОТИ ПО ЕЛЕКТРООБ-
ЗАВЕЖДАНЕ С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V
Г л а в а  ш е с т а
РАБОТА ПО ОТДЕЛНИ ВИДОВЕ СЪОРЪ-
ЖЕНИЯ
Раздел I
Разпределителни уредби и табла
Чл. 187. Изискванията по този раздел се от-
насят за работа в разпределителни уредби с нап-
режение до 1000 V, изпълнени като главни раз-
пределителни табла, разпределителни табла,
разпределителни съоръжения в клетки и шка-
фове, означавани по-нататък като РУ.
Чл. 188. (1) На лицевата страна, а при дву-
странно обслужване и на задната страна на вся-
ка клетка, шкаф, табло и присъединените към
тях входящи/изходящи вериги се поставя чет-
лив надпис с наименованието и означението им
съгласно схемата на уредбата.
(2) Положението “включено” и “изключе-
но” на задвижващото устройство на комутаци-
онните апарати се означава видимо и трайно.
Чл. 189. (1) Работата по тоководещи части
на РУ се извършва с изключване на напрежени-
ето и видимо прекъсване на електрическата
верига от всички страни, от които може да се
подаде напрежение към мястото на работа.
(2) За комутационни апарати от затворен тип
с недостъпни за оглед контакти, при които кон-
структивно е постигнато сигурно разделяне на
контактната система в положение “изключе-
но”, не се изисква видимо прекъсване на елек-
трическата верига, но задължително се прави
проверка за отсъствие на напрежение на извод-
ните клеми към консуматора.
Чл. 190. (1) Допуска се да не се изключва
напрежението на достъпни тоководещи части в
РУ, които при работа случайно могат да се до-
коснат, ако те се отделят с прегради и други
подобни защитни средства на разстояние най-
малко 0,1 m от тоководещите части.
(2) Допуска се използването на изолацион-
ни вложки/капачки с допиране до тоководещи
части под напрежение, когато са изготвени от
подходящ диелектрик и изпитани като елект-
розащитно средство.
(3) Поставяне на прегради и изолационни
вложки/капачки до части под напрежение се
извършва от изпълнителя на работата с изпол-
зване на диелектрични ръкавици и от електро-
изолационна поставка (диелектрично килим-
че/пътека) в присъствието на допускащия или
на второ лице от бригадата.
Чл. 191. (1) Замяната на предпазители като
правило се извършва с изключване на напре-
жението.
(2) Допуска се, когато няма възможност за
изключване на напрежението (при групово таб-
ло и др.), извършване замяната на предпазите-
ли под напрежение, при изключени товари, с
ползването на диелектрични ръкавици, защит-
ни очила/щит за лице и изолиращи клещи (за
мощностни предпазители).
(3) Допуска се в оперативни вериги и в осве-
тителни уредби замяната на предпазители без
изключване на напрежението.
Чл. 192. Присъединяването и свалянето на
директно присъединени електромери (без из-
мерителни трансформатори) за технически
(контролни) измервания на електроенергията
се извършват при изключено напрежение.
Чл. 193. (1) Подмяната на електромери, при-
съединени чрез измерителни трансформатори,
се извършва с наряд.
(2) Подмяната се извършва с изключване на
напрежението, при извадени предпазители от
гнездата във вторичните вериги на напрежено-
вите трансформатори и свързани накъсо (шун-
тирани) изводи на токовите трансформатори.
(3) Допуска се работа по електромери на
различни присъединения, разположени в едно
помещение, по един наряд. Преминаването от
едно работно място на друго в същото помеще-
ние не се оформя в наряда.
Чл. 194. Подмяната на токови трансформа-
тори се извършва с наряд при изключено нап-
режение.
Чл. 195. (1) Забранява се разкъсването на
вторичните вериги на токовите трансформато-
ри под напрежение. Когато се налага разкъсва-
не, веригите предварително се шунтират с мост,
поставен до най-близкото място на прекъсване
на веригата, като операциите се извършват с
използване на диелектрични ръкавици.
(2) Забранява се използване на шините на
първични вериги на токови трансформатори за
токопроводи при монтажни и заваръчни работи.
Раздел II
Комплектни разпределителни уредби
Чл. 196. При работа по шините в комплект-
ни разпределителни уредби, означавани по-на-
татък КРУ, всички входящи и изходящи линии,
по които е възможно подаването на напреже-