Държавен вестник, бр. 33, 2019 г., стр. 29

БРОЙ  33	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  29  
на контактните конструкции, наличието 
на пукнатини в контактните конструкции, 
особено при връзката между пода и стените, 
уплътнението на отворите за сградни ин-
сталации, наличието на окачена по тавана 
канализация/дренаж, наличие и състояние 
на системите за вентилация и други данни, 
които са от значение за оценката на степента 
на риска от проникване на радон в сградата.
(3) Измерванията по ал. 1, т. 1 се възлагат 
задължително за подземен, полуподземен и 
първи надземен етаж на конкретна сграда, 
а за всеки следващ етаж след първия – по 
желание на възложителя. 
(4) Измервания за конкретна сграда се 
извършват на място в сградата във всички 
случаи, в които се предвиждат превантивни 
и коригиращи мерки. Резултатите от измер-
ванията се предоставят от възложителя на 
проектанта с оглед изготвяне на задание за 
проектиране и/или проектиране на техни-
чески мерки за осъществяване на инвести-
ционните намерения.
(5) Когато мерките за защита от радон 
са препоръчани в техническия паспорт на 
конкретна сграда, данните по ал. 1, т. 2 
могат да се набавят от доклада от обслед-
ването, извършено по реда на Наредба № 5 
от 2006 г. за техническите паспорти на стро-
ежите (ДВ, бр. 7 от 2007 г.), въз основа на 
което са препоръчани мерките, като в този 
случай данните са изходни за възлагане на 
измервания по ал. 1, т. 1. 
(6) Минималният обем идентификационни 
данни за съществуваща сграда в експлоа-
тация, характеристиките на строителната 
площадка от строителните книжа, когато са 
налични, и мерките, предприети срещу гама 
облъчване за защита от радон, се система-
тизират съгласно приложение № 9.
Чл. 33. Проектирането на превантивни и 
коригиращи мерки за защита на сграда от 
радон се извършва въз основа на задание за 
проектиране, изготвено от правоспособни 
проектанти при спазване на изискванията 
на Закона за камарите на архитектите и ин-
женерите в инвестиционното проектиране за 
съответните ограничения по вид и размер на 
предоставяните проектантски услуги. 
Чл. 34. Когато данните по чл. 32, ал. 1, 
т. 2 не са налични в пълен обем, но са от 
съществено значение за изготвянето на за-
дание за проектиране и за проектирането и 
изпълнението на технически мерки за защита 
на сградата от радон, липсващите данни се 
осигуряват от възложителя.
Чл. 35. (1) Проектните решения за изпъл-
нението на коригиращи мерки за намаляване 
концентрацията на радон в съществуваща 
сграда определят строителните продукти, 
технологията, изпълнението и експлоатаци-
ята на мерките за защита от радон. 
(2) При проектиране на коригиращи мерки 
по ограждащите елементи на съществуваща 
сграда се описват елементите на строителните 
конструкции, включително техните дебелини 
и необходимите физични характеристики 
(коефициент на дифузия, пропускливост на 
газ и др.).
(3) При проектиране на коригиращи 
мерки по системите за вентилация в съ-
ществуваща сграда се описват техническите 
характеристики на проектираните системи 
съгласно изискванията на Наредба № 15 от 
2005 г. за технически правила и нормативи 
за проектиране, изграждане и експлоатация 
на обектите и съоръженията за производство, 
пренос и разпределение на топлинна енер-
гия (ДВ, бр. 68 от 2005 г.), както и данните, 
изискващи се от използваната методика 
съгласно тази наредба. 
Чл. 36. При проектиране на коригиращи 
мерки за ограничаване на концентрациите 
на радон в съществуващи сгради се отчита 
механичното и корозионното състояние на 
конструкцията, както и изискванията за 
надеждност, дълготрайност и ефективност. 
Чл. 37. (1) За съществуващи сгради в 
райони с ниска потенциална вероятност от 
проникване на радон се прилагат преван-
тивни мерки по желание на възложителя. 
В този случай по преценка на проектанта 
се прилагат мерките по чл. 38, 39 и 40, като 
за всеки конкретен случай се отчитат по 
значимост показателите по чл. 32, ал. 1, т. 2. 
(2) За съществуващи сгради в райони с 
умерена потенциална вероятност от про-
никване на радон се прилагат превантивни 
мерки. Техническите решения включват 
комбинация от мерки по чл. 38, 39 и 40 
по преценка на проектанта, като за всеки 
конкретен случай се отчитат по значимост 
показателите по чл. 32, ал. 1, т. 2.
Чл. 38. (1) Всяка съществуваща сграда 
независимо от района по чл. 16, за която 
с измерване на място е установена обемна 
концентрация на радон в закрити помещения 
над референтното ниво, се определя като 
сграда с потенциално завишена концентра-
ция на радон.
(2) За съществуващи сгради от група „А“ 
се прилага една или комбинация от след-
ните мерки: 
1. уплътняване на местата на прониква-
не на радон от почвата към помещенията, 
предимно пукнатини и отвори за сградни 
инсталации в контактните конструкции съ-
гласно приложение № 8; 
2. увеличаване на кратността на естестве-
ния въздухообмен в местата, в които измер-
ванията показват, че по-високата стойност