Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 72

СТР.  72	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  96
Чл. 393. Разстоянието от зони с повишена 
пожарна опасност и взривоопасни зони до оста 
на трасето на въздушни линии с напрежение 
над 1000 V е най-малко равно на 10 m от край-
ния проводник.
Чл. 394. (1) При успоредно преминаване на 
въздушни линии с напрежение над 1000 V или 
при пресичането им с подземни магистрални 
газопроводи за ГГ с налягане, по-високо от 1,2 
МРа, и с подземни магистрални нефтопроводи 
и продуктопроводи минималното разстояние от 
фундамента на стълбовете на въздушните линии 
до тръбопроводите е, както следва:
1. за въздушни линии с напрежение до 
35 kV – 5 m;
2. за въздушни линии с напрежение 110 kV 
и 220 kV– 10 m;
3. за въздушни линии с напрежение 
400  kV – 15 m.
(2) Въздушни линии с напрежение над 1000 V 
се пресичат с надземни магистрални тръбопро-
води за ГГ, ЛЗТ и ГТ под ъгъл, близък до 90°.
Чл. 395. (1) Не се разрешава преминаването 
на въздушни електрически линии, включително 
на телефонни или радиотранслационни мрежи, 
над резервоари за втечнени горими газове.
(2) Хоризонталните разстояния от резервоари 
на групови инсталации за втечнени газове до 
въздушни електрически линии са най-малко 
равни на 1,5 пъти височината на стълбовете, а 
до въздушни телефонни и радиотранслационни 
мрежи – най-малко 2 m.
Чл. 396. Разстоянието от въздушни линии с 
напрежение над 1000 V до успоредно разполо-
жени надземни магистрални тръбопроводи за 
ГГ, ЛЗТ и ГТ е най-малко 50 m, но не по-малко 
от два пъти височината на стълба.
Чл. 397. Въздушни линии с напрежение над 
1000 V се проектират на подветрената страна 
на нефтени и газови промишлени факли на 
разстояние най-малко 60 m от тях.
Г л а в а  п е т н а д е с е т а
ПРОИЗВОДСТВЕНИ, СКЛАДОВИ И СЕЛ-
СКОСТОПАНСКИ СГРАДИ, БЕНЗИНОСТАН-
ЦИИ И ГАЗОСТАНЦИИ, ПОМЕЩЕНИЯ И 
СЪОРЪЖЕНИЯ  ОТ КЛАС НА ФУНКЦИО-
НАЛНА ПОЖАРНА ОПАСНОСТ Ф5 
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 398. Строежите от клас на функционална 
пожарна опасност Ф5 се изпълняват при спаз-
ване на изискванията по част първа.
Чл. 399. Категорията по пожарна опасност 
на сградите, помещенията и съоръженията от 
клас на функционална пожарна опасност Ф5 
се определя съгласно табл. 2.
Чл. 400. Когато в строежите от клас на функ-
ционална пожарна опасност Ф5 има помещения 
с различна категория по пожарна опасност, 
строежите се категоризират, както следва:
1. строежът се приравнява към категория 
Ф5А, ако сумарната площ на помещенията от 
категория по пожарна опасност Ф5А в него е 
повече от 5 % от площта на всички помещения 
или повече от 200 m2;
2. строежът може да не се приравнява към 
категория по пожарна опасност Ф5А, ако 
общата площ на помещенията от категория 
Ф5А не превишава 25 % от площта на всички 
помещения (не повече от 1000 m2) и ако тези 
помещения са оборудвани с инсталации за 
автоматично пожарогасене;
3. строежът се приравнява към категория 
по пожарна опасност Ф5Б, ако са изпълнени 
едновременно следните две условия:
а) строежът не се приравнява към катего-
рия Ф5А;
б) сумарната площ на помещенията от 
категории Ф5А и Ф5Б в него е повече от 5 % 
от площта на всички помещения или повече 
от 200 m2;
4. строежът може да не се приравнява към 
категория по пожарна опасност Ф5Б, ако обща-
та площ на помещенията от категории Ф5А и 
Ф5Б не превишава 25 % от площта на всички 
помещения (не повече от 1000 m2) и ако тези 
помещения са оборудвани с инсталации за 
автоматично пожарогасене;
5. строежът се приравнява към категория 
по пожарна опасност Ф5В, ако са изпълнени 
едновременно следните две условия:
а) строежът не се приравнява към категория 
Ф5А или Ф5Б;
б) сумарната площ на помещенията от 
категории Ф5А, Ф5Б и Ф5В в него е повече 
от 5 % (или 10 % – ако в сградата няма по-
мещения от категории Ф5А и Ф5Б) от площта 
на всички помещения;
6. строежът може да не се приравнява към 
категория по пожарна опасност Ф5В, ако об-
щата площ на помещенията от категории Ф5А, 
Ф5Б и Ф5В не превишава 25 % от площта на 
всички помещения (не повече от 3500 m2) и ако 
тези помещения са оборудвани с инсталации 
за автоматично пожарогасене;
7. строежът се приравнява към категория 
по пожарна опасност Ф5Г, ако са изпълнени 
едновременно следните две условия:
а) строежът не се приравнява към категория 
Ф5А, Ф5Б или Ф5В;
б) сумарната площ на помещенията от кате-
гории Ф5А, Ф5Б, Ф5В и Ф5Г в него е повече 
от 5 % от площта на всички помещения;
8. строежът може да не се приравнява към 
категория по пожарна опасност Ф5Г, ако общата 
площ на помещенията от категории Ф5А, Ф5Б, 
Ф5В и Ф5Г не превишава 25 % от площта на 
всички помещения (не повече от 5000 m2) и ако 
помещенията от категории Ф5А, Ф5Б и Ф5В 
са оборудвани с инсталации за автоматично 
пожарогасене;