Държавен вестник, бр. 82, 2012 г., стр. 62

СТР.  62	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  82
енергия“ и „първична енергия“, както и на 
спестени въглеродни емисии по сектори и 
по години.
1.7. Резултатите от прилагането на методи­
ката са измерими и проверими. Те позволяват 
прилагане на лек процес на мониторинг и 
верификация.
1.8. Методиката е приложима за оценка 
на спестената енергия при газификация на 
промишлени системи и сгради.
1.9. Методиката допуска възможността 
оценяването на енергийните спестявания след 
газификация да се отчита след последващо 
енергийно обследване.
2. ПОДХОД
Методиката е изградена върху изчислител­
ния подход като подходящ основен подход за 
определянето на енергийните спестявания.
3. ИЗЧИСЛИТЕЛЕН МОДЕЛ 
3.1. Изчислителният модел е съставен по ме­
тода „от долу-нагоре“ в съответствие с чл. 15(2) 
от Директива 2006/32/ЕО. Той гарантира ми­
нимален административен товар и минимални 
необходими разходи за реализиране. 
3.2. Изчислителният модел се основава на 
регистрирания разход на енергия преди и след 
въвеждане на газификацията в конкретните 
обекти.
3.3. Изчислителният модел дава възмож­
ност за определяне на енергийни спестявания 
от отделна мярка, както и от множество 
мерки. 
4. НЕОБХОДИМИ ИЗЧИСЛИТЕЛНИ 
РЕСУРСИ
Използването на изчислителния модел не 
изисква специализиран софтуер и може да се 
реализира ръчно или с популярни електронни 
таблици.
5. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ПРОЦЕДУРА 
За конкретен обект изчислителната проце­
дура включва 6 основни стъпки, приложими 
след получаване на информация за отчетеното 
количество доставен природен газ, както е 
показано на фиг. 1.
Фигура 1
Пет основни стъпки на изчис­
лителната процедура
5.1. Доставена енергия с природен газ
=
NG
NG
NG
Q
V
LHV
,MWh ,	
 (5.1)
където:
QNG е доставената (крайната) брутна енергия 
с гориво природен газ, MWh;
VNG – количеството доставен природен газ, 
хил. nm3;
LHVNG – долната топлотворна способност 
на природния газ, MWh/1000 nm3; отчита се 
от приложение № 1.
5.2. Нетна крайна енергия с доставения 
природен газ
 ,	
(5.2)
където:
net
NG
Q
е нетната крайна енергия с доставения 
природен газ, MWh;
QNG – количеството брутна крайна енергия, 
MWh;
η – ефективността на въведените съоръ­
жения за производство на топлина от при­
роден газ, %; отчита се от приложение № 2. 
В случаите, когато в даден обект има повече 
от един генератор на топлина, общата ефек­
тивност на съоръженията за производство на 
топлина се определя като претеглена стойност 
на ефективностите на всички генератори с 
дял, пропорционален на количеството газ за 
всеки генератор.
5.3. Еквивалентна потребна енергия със 
заменените енергийни ресурси
=
net
i
i
NG
m
Q
Q
.
,MWh
100
,	
(5.3)
където:
Qi е потребната крайна енергия с i-тия 
заменен енергиен ресурс, MWh;
net
NG
Q
– нетната крайна енергия с доставения 
природен газ, MWh;
mi – преводният коефициент на i-тия за­
менен енергиен ресурс, %; изчислява се по 
формула (5.4):
,	
(5.4)
в която:
ki е делът на i-тия заменен енергиен ресурс 
в доставената енергия преди газификацията, %;
ηj – ефективността на генератора на топлина 
от j-тия енергиен ресурс преди замяната му с 
природен газ, %.
5.4. Количество спестена крайна енергия
=
=
−
∑
n
i
NG
i 1
Q
Q
Q
,MWh ,	
(5.5)
където:
Изчисляване на доставената енергия с природен газ
Изчисляване на нетната крайна енергия с доставения природен газ
Изчисляване на еквивалентната потребна енергия със заменените 
енергийни ресурси
Изчисляване на количеството спестена крайна енергия
Изчисляване на общото количество първична енергия
Изчисляване на количеството спестени емисии СО2
1
2
3
4
5
6