Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 36

С Т Р .  36
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
Чл. 168. (1) На въздушна електропроводна
линия преносимите заземители се присъединя-
ват към спусъци на мълниезащитни въжета и
към тоководещи проводници с помощта на изо-
лираща щанга.
(2) При липса на мълниезащитно въже зазе-
мителната клема на преносимия заземител се
свързва към заземлението на стълба.
(3) Когато стълбовете са метални или сто-
манобетонни със специални заземителни план-
ки, за заземяване служи самият стълб. Прено-
симият заземител се присъединява с помощта
на клема към заземителната планка или към
специално място на металния стълб.
(4) Когато на стълба липсва подходящ спу-
сък или заземяваща планка, преносимият зазе-
мител се свързва към изкуствен заземител (за-
бит в земята стоманен кол или свредел на дъл-
бочина не по-малка от 0,5 m).
Чл. 169. (1) Поставянето на преносим зазе-
мител се извършва с диелектрични ръкавици и
изолационна щанга от две лица, с изключение
в РУ с напрежение до 1000 V, където се допуска
поставяне на преносим заземител от едно лице.
(2) Преносим заземител се сваля от две лица,
ползващи диелектрични ръкавици и изолаци-
онна щанга.
(3) Разрешава се в РУ независимо от напреже-
нието едно лице да сваля преносим заземител.
Чл. 170. (1) Включване на стационарен зазе-
мител в РУ се извършва от едно лице, а на стълб
на ВЛ—от две лица.
(2) Изключване на стационарен заземител в
РУ и на стълб на ВЛ може да се извършва от
едно лице.
Чл. 171. Присъединяването на преносим за-
земител към “земя” се извършва преди провер-
ката за отсъствие на напрежение. Непосредст-
вено след проверката заземителят се присъеди-
нява най-напред към най-близката тоководеща
част и след това към по-далечните.
Чл. 172. Преносим заземител се сваля, като
най-напред се отсъединява от най-отдалече-
ната тоководеща част и накрая се отсъединява
от “земя”.
Чл. 173. Забранява се да се използват зазе-
мители без клеми, както и присъединяването
да се извършва чрез усукване.
Чл. 174. (1) Комплектите преносими зазе-
мители за даден обект или уредба се маркират
трайно с номер и се съхраняват окачени на
определени места, означени с номерата на за-
земителите. В транспортно средство комплек-
тите се съхраняват в специални сандъци.
(2) При смяна на дежурните заземителите се
предават по брой и по номер.
Раздел VII
Работа без заземяване
Чл. 175. Работа без заземяване, с изключва-
не на напрежението, се разрешава, когато:
1. характерът на работа налага временно
сваляне на заземителите;
2. не се изисква поставяне на заземители;
3. поставянето на преносими заземители е
опасно или невъзможно.
Чл. 176. (1) Разрешава се временно сваляне
на преносими заземители, когато характерът
на работа по електрическите вериги не позво-
лява заземяване (измерване на изолационно
съпротивление, изпитване на съоръжения пос-
редством външен токоизточник и др.).
(2) При временно свалени заземители непос-
редствено след изпълнение на работата схема-
та на заземяване се възстановява в първона-
чалния си вид.
(3) Заземителите, които се налага да се сва-
лят, местоположението им и причината за тях-
ното сваляне се определят от издаващия наряд.
(4) В уредби без оперативен персонал
свалянето и поставянето на заземители се
извършва от изпълнителя на работата и се
записва в наряда.
Чл. 177. Не се изисква поставяне на зазе-
мители:
1. когато условията и характерът на работа-
та не налагат доближаване до тоководещи час-
ти (работа по задвижването на изключени пре-
късвачи и разединители, без качване до или
върху самите съоръжения);
2. при подмяна на директно свързани елек-
тромери (без измерителни трансформатори).
Чл. 178. (1) Допуска се работа без заземяване
по изключени тоководещи части в уредби, когато
конструкцията не позволява или е опасно поста-
вянето на преносими заземители (разпределител-
ни касети, шкафове и др.). Тези работи се опреде-
лят в списък, утвърден от работодателя.
(2) В случаите по ал. 1 в наряда се определят
мерките за безопасност при работата—отделя-
не с изолиращи капачки на контакти на разеди-
нители, блокиране включването на резервното
захранване, ограждения и др.
 Г л а в а  ш е с т а
ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И СРЕД-
СТВА ЗА КОЛЕКТИВНА ЗАЩИТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 179. Тази глава се отнася за личните
предпазни средства и средствата за колективна
защита, наричани общо “средства за защита”,
използвани при работа в електрически уредби
и мрежи.
Чл. 180. Електрозащитните средства като
част от средствата за защита предпазват персо-
нала от поражение на електрически ток, от
въздействие на електрическа дъга и от продук-
ти на нейното горене, както и от въздействие на
електромагнитно поле.
Чл. 181. Електрозащитните средства се кла-
сифицират, както следва:
1. основни, чиято електрическа изолация
издържа продължително работното напреже-
ние на електрическата уредба и при самостоя-