Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 99

Б Р О Й  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  99
2. основни ремонти с изпълнение на ком-
плекс от мероприятия, насочени към възстано-
вяване или подобряване на първоначалните
експлоатационни характеристики на ВЛ, като
цяло или на отделни елементи от тях.
Чл. 768. Техническото обслужване и ремон-
та на ВЛ в зависимост от характера на работата
се извършват с пълно, частично или без из-
ключване на напрежението, като дейностите се
извършват комплексно и с възможно най-мал-
ка продължителност на изключване на ВЛ.
Чл. 769. (1) Техническото обслужване и ре-
монтните работи на ВЛ се извършват с изпол-
зването на специализирана механизация, таке-
лаж, инструменти, приспособления и транспорт-
ни средства.
(2) При ремонтни работи на ВКЛ се изпол-
зват само специална  арматура, инструменти и
приспособления, предназначени за конкретно-
то конструктивно изпълнение  на проводници-
те. Арматурата за свързване и окачване на ВКЛ
на стълбове, а също така и по фасадите на сгра-
ди и инженерни съоръжения съответства на тех-
ническите характеристики в документацията на
производителя.
(3) Бригадите, извършващи работи по ВЛ, се
екипират със средства за свръзка с операторите
на преносната/разпределителната мрежа, пре-
носими заземители, средства за оказване на
първа помощ при нещастни случаи, защитни и
противопожарни средства.
Чл. 770. (1) Периодични огледи и обходи на
ВЛ се извършват в сроковете, определени с вът-
решна инструкция, най-малко веднъж годишно.
(2) Извънредни огледи и обходи на ВЛ или
на отделни участъци от тях се извършват по
разпореждане в случаите на:
1. природни или стихийни бедствия в даден
район от трасето на ВЛ;
2. автоматично изключване на ВЛ от защи-
та—за откриване мястото на повредата;
3. успешни повторни включвания на ВЛ, ако
е необходимо.
(3) Огледи на проводниковата част (върхо-
ви огледи) на ВЛ с напрежение 110 kV и по-
високо за установяване състоянието на провод-
ниците, мълниезащитните въжета, арматура-
та, клемите и болтовете по конструкцията на
стълбовете на определени по избор участъци се
извършват най-малко веднъж на 6 години.
(4) Огледи на проводниковата част (върхо-
ви огледи) на ВЛ с напрежение до 20 kV вклю-
чително се извършват само при необходимост.
При ВКЛ се проверява външното състояние на
съединенията на изолираните проводници и при
необходимост се вземат мерки срещу проник-
ване на влага и вредни вещества в тях.
Чл. 771. Профилактичните прегледи на ВЛ
включват проверки на:
1. състоянието на антикорозионното покри-
тие на металните стълбове, конзоли и метални
основи—най-малко веднъж на 6 години;
2. състоянието на бетоновото покритие на
арматурата на стоманобетонните стълбове—
най-малко веднъж на 6 години;
3. натягането на въжените опори (обтяжки-
те) на стълбовете от типа носещи портални с
обтяжки (НПо )—ежегодно през първите 3 го-
дини на експлоатация и след това на всеки 3 го-
дини;
4. затягането на болтовите съединения и
гайките на основните болтове на металните
стълбове—3 години след приемането в експло-
атация и след това при необходимост;
5. състоянието на антикорозионното покри-
тие на обтяжните болтове на стълбовете от типа
НПо с разкопаване до 30 сm от повърхността—
в срокове, установени с вътрешна инструкция;
6. състоянието на винтовите съединения при
мостовите връзки на проводниците на ВЛ с
напрежение 110 kV и по-високо посредством
електрически измервания—веднъж на 6 годи-
ни, ако състоянието не може да бъде оценено
по други методи;
7. линейните съединения на проводниците и
мълниезащитните въжета в междустълбието на
ВЛ—визуално при огледите;
8. наличието и състоянието на връзката меж-
ду заземителя и заземяваните елементи, вклю-
чително за свързаните към заземителната уред-
ба естествени заземители—най-малко веднъж
на 10 години.
Чл. 772. (1) В междустълбията с пресичане
на ВЛ с други ВЛ се допускат не повече от две
съединения на проводниците и мълниезащит-
ните въжета на пресичащата въздушна линия.
Броят на съединенията на пресичаната линия
не се ограничава.
(2) В междустълбията с пресичане на ВЛ със
съобщителни и сигнални линии, автомагистрали
и пътища I и II клас се допускат две съединения
на проводниците на пресичащата ВЛ, ако сечени-
ето на проводниците е не по-малко от 240 mm.
(3) В междустълбията с пресичане на жп
линии не се допускат съединения на провод-
ниците. Изключение се допуска за мълниеза-
щитните въжета, ако те са от стоманени про-
водници.
Чл. 773. (1) За участъците на ВЛ, подложени
на интензивно замърсяване, се използва специ-
ална или усилена изолация при окачване на
проводниците.
(2) При необходимост се извършва почист-
ване на изолацията, смяна на изолатори или
използване на хидрофобни покрития.
(3) В зони с интензивно замърсяване на изо-
лацията от птици се предвиждат устройства,
които не застрашават живота на птиците, но
препятстват замърсяването на изолаторните
вериги на ВЛ.
Чл. 774. (1) Дефектите и неизправностите
на ВЛ, открити при огледите и профилактични-
те проверки и измервания, се регистрират по
установения ред.