Държавен вестник, бр. 75, 2013 г., стр. 62

СТР.  62	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  75
емисии на газове, пари, горими прахове или 
летящи частици, които в смес с въздуха могат 
да горят или да предизвикат експлозии.“
§ 171. В чл. 239 се правят следните изме-
нения:
1. В ал. 2 думите „10 mm“ се заменят с 
„3 mm“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Не се разрешава разполагане на кому-
тационни апарати в самостоятелни обособени 
витрини на магазини и др., изпълнени от про-
дукти с класове по реакция на огън D, E и F, 
или във витрини с изложени горими стоки.“
§ 172. Член 240 се изменя така:
„Чл. 240. (1) Разпределителните електри-
чески табла в строежи от класове на функ-
ционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2, 
Ф3, Ф4 и Ф5 с номинален ток на входа на 
таблото над 250 A и в строежи от класове Ф1.3 
и Ф1.4 с номинален ток на входа на таблото 
над 500 A се предвиждат в самостоятелни 
помещения със стени с минимална огнеустой-
чивост REI (EI) 120. Отворите в същите стени 
се защитават със самозатварящи се врати и 
капаци, изпълнени от строителни продукти 
с минимален клас по реакция на огън А2.
(2) Захранването на консуматорите с не-
прекъснат режим на работа се предвижда от 
самостоятелни токови кръгове.“
§ 173. Член 241 се изменя така:
„Чл. 241. Не се разрешава преминаване 
през сцени на електрически линии, които 
захранват разпределителни табла на зали с 
места за повече от 100 човека.“
§ 174. В чл. 246 се правят следните изме-
нения:
1. В ал. 1 означението „Ф1“ се заменя с 
„Ф1.1 и Ф1.2“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Корпусите на електрически табла в 
строежи от подкласове на функционална 
пожарна опасност Ф1.3, Ф1.4, Ф2.1, Ф2.2, Ф3 
и Ф4 се изпълняват от продукти с клас по 
реакция на огън не по-нисък от C или V-0.“
§ 175. В чл. 248, ал. 1 се правят следните 
изменения:
1. В т. 1 думите „на строежи от категории 
по пожарна опасност Ф5В и Ф5Г“ се заличават.
2. В т. 2 думите „на строежи от категория 
по пожарна опасност Ф5В“ се заличават.
3. В т. 3 думите „на строежи от категория 
по пожарна опасност Ф5В“ се заличават.
4. В т. 4 думите „в строежи от категория 
по пожарна опасност Ф5В“ се заличават.
§ 176. В чл. 251 изречение второ се изме-
ня така: „Апаратите може да се монтират и 
върху конструктивни елементи с класове по 
реакция на огън В, С, D, E и F само върху 
подложки с клас по реакция на огън не по-
нисък от А2 и с дебелина най-малко 3 mm, 
излизащи извън контурите на апаратите 
най-малко 10 mm.“
§ 177. В чл. 256, в табл. 25 колони 4 и 5 се 
изменят така:
„
П – II
П – Iiа
4
5
IP54
IP20
IP20
-
“
§ 178. Членове 257, 258 и 259 се отменят.
§ 179. В чл. 260 думите „с нажежаеми 
жички“ се заличават.
§ 180. В чл. 261 думите „конструктивните 
им елементи“ се заменят с „корпусите им“.
§ 181. В чл. 262, т. 1 думите „и алумини-
еви“ се заличават.
§ 182. В чл. 265 след думата „изпълняват“ 
се добавят думите „със защита“.
§ 183. Член 267 се изменя така:
„Чл. 267. Помещенията, сградите, откри-
тите съоръжения или части от тях, в които в 
зависимост от технологичния процес в окол-
ната среда може да се образува експлозивна 
атмосфера, представляваща смес с въздуха при 
атмосферни условия на възпламеними веще-
ства под формата на газове, пари, аерозоли 
или горими прахове, се отнасят към местата 
от трета група „Експлозивна опасност“.“
§ 184. В чл. 268 се правят следните изме-
нения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Местата по чл. 267 в зависимост от 
честотата и продължителността на появяване 
на експлозивна атмосфера се класифицират 
на зони съгласно табл. 26.“
2. Таблица 26 се изменя така:
„Таблица 26
Зони
смес с въздуха 
на възпламе-
ними вещества 
под формата 
на газове, пари 
или аерозоли
смес с въздуха 
на възпламени-
ми вещества под 
формата на го-
рими прахове 
определение на 
зоната
1
2
3
0
20
Експлозивна 
атмосфера съ-
ществува посто-
янно, продъл-
жително или 
възниква често
1
21
Експлозивна 
атмосфера 
може да въз-
никне понякога 
при нормална 
работа