Държавен вестник, бр. 32, 2004 г., стр. 57

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  57
(2) Периодичността на продухването на не-
работеща електролизерна инсталация се опре-
деля с вътрешната инструкция за експлоатация.
(3) При работа в електролизерна уредба не
се разрешава използване на искрообразуващи
инструменти.
(4) Допускането на персонал от КИП и А за
технологични измервания в електролизерна
уредба се извършва от оперативния електро-
технически персонал със записване в оператив-
ния дневник.
Г л а в а  п е т н а д е с е т а
ВОДОПОДГОТВИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ,
КОНДЕНЗООЧИСТВАЩИ УРЕДБИ И ХИ-
МИЧЕСКИ ЛАБОРАТОРИИ
Раздел I
Общи положения
Чл. 327. (1) Реагентите (киселини, основи,
соли и др.), филтриращи материали и йонооб-
менни смоли се съхраняват в складове, в сгра-
дата на водоподготвителната инсталация или
към нея при спазване инструкциите на произ-
водителите.
(2) Складовете за реагенти, както и коагу-
лантното и варово отделение се отделят от
помещенията на водоподготвителните съо-
ръжения.
Чл. 328. Подовете, каналите и шахтите в
помещенията на водоподготвителните инста-
лации и кондензатоочистващите уредби, както
и складовете за течни реагенти и площадки за
разтоварване се изолират с антикорозионни
материали, устойчиви на съответната среда.
Чл. 329. Вътрешните повърхности на йонит-
ни филтри, реактори за коагулация и декарбо-
низация, имащи контакт с вода с рН по-малко
от 7, са изолирани с подходящо антикорозион-
но покритие.
Чл. 330. При поддържане, преглед и ремонт
на механични и йонитни филтри, сатуратори,
утайници, реактори, избистрители и др. се
спазват мерките за безопасност при работа на
височина.
Чл. 331. Съоръженията и елементите на во-
доподготвителните инсталации и кондензато-
очистващи уредби се проверяват за пропуски
по утвърден график, със записване в дневник за
дефекти.
Чл. 332. При установяване на течове на хи-
мически реагенти или разтвори от филтри, съ-
дове и тръбопроводи обслужващият персонал
действа в съответствие с вътрешните правила
и инструкции за безопасна работа на съо-
ръженията.
Чл. 333. (1) Съдовете и тръбопроводите за
реагенти и разтвори (с изключение на тези за
сярна киселина с концентрация над 90 %) пре-
ди отваряне за оглед или ремонт се промиват
с вода до достигане рН на изходящата вода от
6,5 до 8,5.
(2) Съдовете и тръбопроводите за сярна ки-
селина с концентрация над 90 % се отварят за
оглед или ремонт съгласно вътрешните ин-
струкции за безопасна работа на съоръженията.
(3) Забранява се разполагане на тръбопро-
води за течни и особено агресивни разтвори над
електрически табла, включително и такива за
КИП и А.
(4) Забранява се монтиране на електричес-
ки табла в помещения на реагентно стопанство
без изпълнение със съответния клас на защита.
Чл. 334. Електромагнитните филтри за об-
работване на вода и кондензат се обслужват и
поддържат при спазване изискванията за без-
опасност на производителя и вътрешните ин-
струкции на обекта.
Раздел II
Реагентно стопанство. Работа с реагенти
Чл. 335. Забранява се в помещение или на
площадка от реагентното стопанство да се съх-
раняват реагенти в опаковки без маркировка и
по начин, който може да доведе до смесване на
различни видове реагенти.
Чл. 336. (1) Йонообменните смоли се съхра-
няват по инструкцията на производителя при
спазване на показателите за температура и влаж-
ност на помещението.
(2) Забранява се в помещения с йонообмен-
ни смоли да се съхраняват бензин, толуол и други
органични съединения.
Чл. 337. Течните реагенти (киселини, осно-
ви, амоняк, разтвори на коагуланти и други соли)
се съхраняват в стационарни цистерни или ре-
зервоари, снабдени с нивопоказатели, прелив-
ници и отдушници.
Чл. 338. (1) Тръбопроводите за транспорти-
ране на реагенти се разполагат в достъпни и
безопасни за персонала места със закрепване
по цялата си дължина, най-много през 2 m.
(2) Забранява се прокарването на тръбопро-
води за концентрирани киселини в непроходи-
ми канали и тунели.
(3) Фланцовите съединения на тръбопрово-
дите за агресивни реагенти се затварят в пред-
пазни кожуси.
Чл. 339. (1) Забранява се използване на от-
крит огън в помещения, в които се съхранява и
прелива амонячна вода.
(2) При преливане и разливане на амонячна
вода персоналът ползва гумени ръкавици и
дихателна маска с газов филтър за амоняк.
Чл. 340. (1) По разтоварването на течни ре-
агенти от цистерни може да работи само персо-
нал, обучен и инструктиран за безопасните
методи на работа с реагентите.
(2) Разтоварването на киселини от жп цис-
терни се извършва през покривния им капак
(люк) посредством разтоварваща помпа.
(3) Забранява се източване на киселини от жп
цистерни през долния им изпускателен (дрена-
жен) кран, както и разтоварване и прехвърляне
на киселини посредством сгъстен въздух.