Държавен вестник, бр. 53, 2005 г., стр. 42

С Т Р .  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  53
Чл. 166. (1) Гравитационните канализацион-
ни инсталации се проектират при спазване
изискванията на тази наредба и в съответствие
с БДС EN 12056-2.
(2) Общото отпадъчно водно количество
(Qобщо) в dm3/s на сградната канализационна
инсталация или на част от нея се определя по
формулата:
Qобщо  = Qбит + Qнепр  + Qпом  + qмакс сек пр + qмакс сек  д, (10)
където:
Qбит
е общото оразмерително битово от-
падъчно водно количество от са-
нитарните прибори, dm3/s;
Qнепр
— постоянното отпадъчно водно
количество, dm3/s;
Qпом
— помпеното отпадъчно водно ко-
личество, dm3/s;
qмакс сек пр—оразмерителното максимално
секундно производствено отпа-
дъчно водно количество, dm3/s;
qмакс сек д — оразмерителното максимално се-
кундно дъждовно водно количе-
ство, dm3/s.
(3) Общото оразмерително битово отпадъч-
но водно количество от санитарните прибори
се определя съгласно БДС EN 12056-2.
(4) Постоянното отпадъчно водно количест-
во и помпеното отпадъчно водно количество се
прибавят без редуциране към общото отпадъч-
но водно количество.
(5) Оразмерителното максимално секундно
производствено отпадъчно водно количество
се определя в зависимост от технологията на
производство.
Чл. 167. (1) Оразмерителното максимално
секундно дъждовно водно количество се опре-
деля в съответствие с изискванията за проекти-
ране на канализационни системи.
(2) Периодът на еднократно препълване на
канализационната система се приема не по-
малък от 5 години в зависимост от вида на ка-
нализационната инсталация, на сградата и съ-
образно конкретните местни условия.
(3) Интензивността на дъжда се определя в
съответствие с изискванията за проектиране на
канализационни системи.
(4) Отточният коефициент за покриви се
приема равен на единица. В зависимост от вида
на покривното покритие той може да се приеме
и по-малък, както следва:
1. за непропускливи площи и стръмни пок-
риви—от 0,9 до 1,00;
2. за покриви, застлани с чакъл или пясък—0,5;
3. за слабозатревени покриви с дебелина на
слоя, по-малка от 10 cm—0,5;
4. за интензивно затревени покриви с дебе-
лина на слоя, по-голяма от 10 cm—0,3.
Раздел III
Хидравлично оразмеряване на сградната
гравитационна канализационна инсталация
Чл. 168. Хидравличното оразмеряване на
гравитационните канализационни инсталации
се извършва при спазване изискванията на тази
наредба и в съответствие с БДС EN 12056-2.
Чл.169. (1) Максималното отпадъчно водно
количество (хидравличната проводимост) за
вентилирани и невентилирани етажни отвод-
нителни клонове се определя в зависимост от
номиналния диаметър и типа на системата съг-
ласно БДС EN 12056-2.
(2) Когато при проектирането на невентили-
рани етажни отводнителни клонове не могат да
бъдат спазени изискванията на БДС EN 12056-2,
вентилацията им се предвижда посредством
вентилационни клапани или те се проектират с
по-големи диаметри.
(3) Максималното отпадъчно водно коли-
чество на канализационен провод е не по-мал-
ко от изчисленото общо оразмерително бито-
во отпадъчно водно количество от санитар-
ните прибори Qбит, общото отпадъчно водно
количество Qобщо или отпадъчното водно ко-
личество на прибора с най-голям специфи-
чен отток.
Чл. 170. Вентилационните клапани за вен-
тилиране на етажните отводнителни клонове
се проектират съгласно БДС EN 12056-2.
Чл. 171. Максималното отпадъчно водно
количество за вертикални канализационни кло-
нове с основна вентилация или с вентилацион-
ни клапани се определя в зависимост от номи-
налния диаметър и вида на включването съг-
ласно БДС EN 12056-2.
Чл. 172. Максималното отпадъчно водно
количество за вертикални канализационни
клонове с допълнителна вентилация се опре-
деля в зависимост от номиналния диаметър
и вида на включването съгласно БДС EN
12056-2.
Чл. 173. Допълнителният вентилационен
клон се свързва във всеки етаж с вертикалния
канализационен клон.
Чл. 174. Вентилационните клапани за вен-
тилиране на вертикалните канализационни кло-
нове се оразмеряват за минимално количество
на въздуха не по-малко от 8 пъти Qобщо.
Чл. 175. Максималното отпадъчно водно
количество за хоризонтални канализационни
клонове се определя чрез използване на хид-
равлични формули, таблици или подходящи
диаграми, посочени в указанията на произво-
дителя на тръбите. Когато няма такива, както
и в спорни случаи, се използва формулата на
Колбрук—Уайт.