Държавен вестник, бр. 76, 2003 г., стр. 60

С Т Р .  60
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  76
(4) Когато електрическата уредба се захран-
ва чрез въздушна линия за ниско напрежение,
при условие на външни въздействия АQ2, в за-
висимост от нивото на временните пренапре-
жения на входа на уредбата, се разглеждат след-
ните случаи:
1. когато нивото е по-ниско от издържано-
то ударно напрежение, изискващо се за ниво-
то на разпределителните и крайните вериги
по таблица 21, на входа на уредбата не се пред-
вижда защита срещу пренапрежения от ат-
мосферен произход;
2. когато нивото е по-високо от издържа-
ното ударно напрежение, изискващо се за
нивото на разпределителните и крайните ве-
риги по таблица 21, но е не по-високо от пред-
полагаемото ниво по таблица 20, на входа на
уредбата може да се предвиди допълнителна
защита срещу пренапрежения от атмосферен
произход;
3. когато нивото е по-високо от предполага-
емото ниво по таблица 20, на входа на уредбата
се предвижда допълнителна защита срещу пре-
напрежения от атмосферен произход.
Таблица 20
Номинално напрежение
Предполагаемо ниво на
на уредбата (V)
временни пренапрежения
трифазно
еднофазно
на входа на уредбата
захранване
захранване
(категория IV на
със средна
съоръженията)—kV
точка
—
120—240
4
230/400
—
6
277/480
—
6
400/690
—
8
1000
—
12
Чл. 48. За условие на външни въздействия
АQ2 защитата срещу атмосферни пренапреже-
ния може да бъде осигурена чрез:
1. една или повече защити, подходящи за
номиналното напрежение на захранващата
мрежа, инсталирани на входа на уредбата и
свързани между проводниците и земята, както
следва:
а) при схеми ТN и ТТ, когато неутралният
проводник е заземен на входа на уредбата—меж-
ду всеки незаземен фазов проводник и земята;
б) при схеми ТN и ТТ, когато неутралният
проводник не е заземен на входа на уредбата—
между всеки фазов проводник и неутралата, от
една страна, и земята—от друга;
в) при схема IТ—между всеки фазов провод-
ник и земята, а когато неутралата е изведена—
между неутралата и земята;
2. други средства, осигуряващи най-малко ек-
вивалентно ограничаване на пренапреженията.
Чл. 49. (1) Съоръженията за електрическа-
та уредба трябва да се избират така, че тяхното
номинално издържано ударно напрежение да
бъде най-малко равно или по-голямо от допус-
тимата стойност за мястото на инсталирането
им, определена в таблица 21.
Таблица 21
Номинално
Нормирано ниво на временните
напрежение
пренапрежения (kV) за:
на уредбата (V)
три-
едно
разпреде-
потреби-
специално
фазно
фазно
лителни
тели
защитено
захран-
захран-
и крайни
(II катего-
електро-
ване
ване
мрежи
рия на
оборудване
със
(III катего-
пренапре-
(I катего-
средна
рия на пре-
жения)
рия на пре-
точка
напрежения)
напрежения)
-
120—240
2,5
1,5
0,8
230/400
-
4,0
2,5
1,5
277/480
-
4,0
2,5
1,5
400/690
-
6,0
4,0
2,5
1000
-
8,0
6,0
4,0
(2) Когато част от електрическата уредба
съдържа въздушна линия, се използват съоръ-
жения от IV категория на пренапрежения или
се предвижда защита от пренапрежения съоб-
разно нормираното ниво за временни пренап-
режения по таблица 21.
(3) Съоръжение, което има издържано удар-
но напрежение, по-малко от нормираното ниво
на пренапрежения, може да се използва, когато
е допустимо да не бъде осигурена координация
на изолацията и когато възможните последст-
вия са оценени.
Раздел V
Защита срещу спадане на напрежението
Чл. 50. Мерките за защита срещу спадане на
напрежението са определени в БДС HD 384.4.45.
Раздел VI
Защита чрез разединяване и изключване
Чл. 51. Мерките за защита чрез разединява-
не и изключване се определят в съответствие с
БДС HD 384.4.46.
Чл. 52. (1) При схема ТN-С във веригата на
проводник РЕN не трябва да се проектира апа-
рат за разединяване или прекъсвач.
(2) При схема ТN-S във веригата на неутрал-
ния проводник може да се проектира апарат за
разединяване или прекъсвач.
(3) При всички схеми във веригата на защит-
ния проводник не трябва да се проектира апа-
рат за разединяване или прекъсвач.
Чл. 53. (1) За всеки участък (токов кръг, ве-
рига) трябва да се предвижда възможност за
разединяване на всеки от тоководещите провод-
ници, като се отчитат ограниченията по чл. 52.
(2) Когато условията на експлоатация поз-
воляват, за няколко вериги може да се проекти-
ра разединяване чрез едно устройство.
Чл. 54. Когато отделно съоръжение или об-
вивка съдържат тоководещи части, свързани към
повече от един захранващ източник, се предвижда
предупредителна табела, за да може всеки, кой-
то има достъп до тоководещите части, да бъде
предупреден за необходимостта да ги разедини
от различните захранващи източници, освен
когато има блокировка, осигуряваща разединя-
ване на всички разглеждани вериги.