Държавен вестник, бр. 9, 2009 г., стр. 24

С Т Р .  24
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  9
Чл. 145. В случай че са предприети необхо-
димите защитни мерки, се допускат по-високи
напрежения от указаните в чл. 144 за:
1. силови инсталации, ако тяхната мощност
го изисква;
2. радиообзавеждане и системи за запалване.
Раздел VII
Разпределителни системи
Чл. 146. За постоянен и еднофазен промен-
лив ток се използват следните разпределител-
ни системи:
1. двупроводникова система, единият от про-
водниците на която се изисква да е заземен (L1/
N/PE);
2. еднопроводникова система, използваща
корпуса като обратен проводник, само за мест-
ни инсталации (например стартерни устройст-
ва за двигатели с вътрешно горене, катодна
защита) (L1/PEN);
3. двупроводникова система, изолирана от
корпуса (L1/L2/PE).
Чл. 147. (1) За трифазен променлив ток се
използват разпределителните системи:
1. система с четири проводника, със заземя-
ване на неутралната точка, неизползваща кор-
пуса като обратен проводник (L1/L2/L3/N/PE)=
(мрежа TN-S) или (мрежа ТТ);
2. трипроводникова система, изолирана от
корпуса (L1/L2/L3/PE) = (мрежа IT);
3. трипроводникова система със заземяване
на неутралната точка, използваща корпуса като
обратен проводник, като това не се допуска при
крайни контури (L1/L2/L3/PEN).
(2) Изпълнителна агенция “Морска админис-
трация” може да допусне използването на дру-
ги системи при спазване изискванията за без-
опасност.
Раздел VIII
Съединяване с брегови или други външни
източници
Чл. 148. (1) Входящите захранващи кабели
от брегови или други външни източници се свър-
зват към корабното електрообзавеждане с не-
подвижни табла или щепселни муфи.
(2) Не се допуска подлагане на опън на кабе-
лите и кабелните връзки.
Чл. 149. (1) При напрежение над 50 V корпу-
сът се заземява ефективно.
(2) Заземяващата връзка се маркира специ-
ално.
Чл. 150. (1) Превключвателните устройства
се осигуряват с блокировка, която изключва
едновременна работа на корабните генератори
с бреговата или с друга външна мрежа.
(2) Допуска се за по-малко от минута ед-
новременна работа на генераторите, брегова-
та или друга външна мрежа при преминаване
от една система към друга без смущение в на-
прежението.
Чл. 151. (1) За връзката между кораба и бре-
га се осигурява защита против късо съединение
и претоварване.
(2) Главното електрическо разпределител-
но табло се осигурява с индикатор, който да
показва дали връзката е под напрежение.
(3) На главното електрическо разпредели-
телно табло се монтират индикатори, които
позволяват сравнение на полярността при по-
стоянен ток и фазовата последователност при
трифазен променлив ток, при включване на
бордовата мрежа към бреговата.
(4) На табло в близост до връзката се из-
писват:
1. мерките, необходими за установяване на
връзката;
2. видът на тока и номиналното напреже-
ние, а при променлив ток—честотата.
Раздел IX
Електрозахранване на други кораби
Чл. 152. (1) Когато други кораби се захран-
ват с електрическа енергия, се използва отдел-
на връзка.
(2) Когато за електрозахранване на други
кораби се използват съединителни муфи, раз-
четени за повече от 16 А, се монтират устройс-
тва (например прекъсвачи или блокировки),
осигуряващи свързването и изключването само
когато линията не е под напрежение.
(3) Не се допуска кабелните връзки да бъдат
подлагани на натоварване на опън.
(4) Членове 150—151 се прилагат и за елек-
трозахранването на други кораби.
Раздел X
Генератори и електромотори
Чл. 153. (1) Генераторите, електромоторите
и съединителните им кутии се монтират на
места, достъпни за прегледи, измервания и ре-
монти.
(2) Видът на обезопасяването на оборудва-
нето по ал. 1 съответства на местоположението
им съгласно чл. 140.
Чл. 154. Генераторите, задвижвани от глав-
ния двигател, от гребния вал или от спомага-
телни механизми, предназначени за други цели,
се проектират за диапазона на оборотите, ко-
ито могат да се развият при обичайна експло-
атация.
Раздел XI
Акумулатори
Чл. 155. (1) Акумулаторите се разполагат на
достъпни места и се подреждат така, че не се
преместват вследствие движението на кораба.
(2) Акумулаторите не се поставят на места,
където са изложени на висока или ниска темпе-
ратура, пръски, пара или изпарения.
(3) Акумулаторите не се поставят в рулевата
рубка, жилищните помещения или трюмовете.