Държавен вестник, бр. 75, 2013 г., стр. 57

БРОЙ  75	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  57  
„Чл. 163. Водоснабдяване за пожарогасене 
(без водопроводи с пожарни хидранти) от ре-
зервоари или водоизточници (естествени или 
изкуствени езера, реки, както и водовземни 
шахти с обем не по-малък от 18 m3 и с постоя-
нен приток на вода не по-малък от 5 l/s), оси-
гуряващи целогодишно необходимите водни 
количества за пожарогасене, се допуска за:“.
2. В т. 1, 2 и 3 предлогът „до“ се залича-
ва, а след думата „пожарогасене“ се поставя 
запетая и се добавя „по-малък или равен на“.
3. Създава се т. 5:
„5. строежи от класове на функционална 
пожарна опасност Ф1 – Ф4 с разход на вода за 
пожарогасене, по-малък или равен на 10 l/s.“
§ 128. Член 164 се изменя така:
„Чл. 164. При водоснабдяване за пожа-
рогасене от водоизточници или резервоари 
(без водопроводи за пожарогасене с пожар-
ни хидранти) се предвиждат съоръжения за 
водочерпене (подвижни или стационарни 
мото- или електропомпи) и водовземни шахти 
за засмукване или устройства за пълнене на 
пожарни автомобили.“
§ 129. Член 165 се изменя така:
„Чл. 165. (1) В района на железопътните гари 
по цялата дължина на коловозното развитие 
се предвижда водопровод за пожарогасене с 
хидранти по дължина на коловозите на раз-
стояние един от друг най-много 100 m и през 
пет коловоза по широчината на коловозното 
развитие.
(2) Разходът на вода за противопожарни 
нужди се приема, както следва:
1. до 10 железопътни коловоза – 10 l/s;
2. от 10 до 20 железопътни коловоза – 15 l/s;
3. над 20 железопътни коловоза – 20 l/s.“
§ 130. В чл. 166 ал. 2 се изменя така:
„(2) За сгради с повече от един надземен 
етаж свободният напор по ал. 1 се увелича-
ва с по 0,04 МРа за всеки следващ етаж на 
застрояване.“
§ 131. Член 168 се изменя така:
„Чл. 168. Диаметърът на тръбите на водопро-
водите за пожарогасене за строежи от всички 
класове на функционална пожарна опасност 
се определя в зависимост от необходимите 
водни количества.“
§ 132. Член 169 се изменя така:
„Чл. 169. На водопроводите за пожарога-
сене се предвиждат спирателни кранове за 
разделянето им на участъци с не повече от 
пет пожарни хидранта в един участък.“
§ 133. В чл. 170 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Пожарните хидранти по ал. 1 се раз-
полагат на разстояние от строежите, както 
следва:
1. до 200 m от жилищни сгради (от подкла-
сове Ф1.3 и Ф1.4) с обем до 3000 m3;
2. до 80 m от сгради с клас на функционална 
пожарна опасност Ф1 – Ф5 (с изключение на 
сградите по т. 1) и от открити технологични 
съоръжения.
(3) Разстоянията по ал. 2 се определят по 
пътя за достъп до строежа или по дължина 
на пътя за противопожарни цели.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея се 
създава изречение второ: „Не се разрешават 
подземни хидранти на пътища, предвидени 
за престой и паркиране.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
§ 134. В чл. 171, табл. 15 думите „От 100 000 
до 500 000“ се заменят с „Над 100 000“.
§ 135. В чл. 172 се правят следните изме-
нения:
1. Досегашният текст на чл. 172 става ал. 1 
и се изменя така:
„(1) Разходът на вода за пожарогасене в 
производствени обекти, закрити гаражи и 
складове (от клас Ф5) се изчислява за сграда-
та или откритото технологично съоръжение, 
разположени на производствената площадка, 
за които по табл. 16 или по ал. 2 е определен 
най-големият разход на вода.“
2. Таблица 16 се изменя така:
„Таблица 16
Степен на огнеустойчивост 
на сградите
Категория на
производство-
то по пожар-
на опасност
Разход на вода за един пожар, l/s,
при обем на сградата (или на част от нея, отделена с 
брандмауер), m3
≤ 3 000
≤ 5 000
≤ 20 000
≤ 50 000
> 50 000
1
2 
3 
4 
5 
6 
 7
I и II степен и от пожаро-
незащитени метални кон-
струкции
Ф5Г и Ф5Д
5
5
5
5
5
Ф5А, Ф5Б и 
Ф5В
10
10
15
15
20
III степен
Ф5Г и Ф5Д
5
10
15
20
25
Ф5В
10
15
20
25
35
IV и V степен
Ф5Г и Ф5Д
10
15
20
-
-
Ф5В
15
20
25
-
-
“