Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 75

Б Р О Й  81
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  75
зединителите, монтирани в РУ, в които темпе-
ратурата на околния въздух може да бъде по-
ниска от допустимата стойност, имат електри-
ческо подгряване.
(2) Включването и изключването на електри-
ческите подгреватели се извършва автоматично.
(3) Режимът на работа на автоматичните
устройства, които управляват електрическите
подгреватели, се определя с местни инструк-
ции, като се съобразява с указанията на произ-
водителите на съоръженията.
Чл. 651. (1) Огледите в РУ, без изключване
на напрежението, се извършват:
1. на обектите с постоянно дежурство на
персонала—най-малко веднъж в денонощието,
а за откриване наличието на разряди, на корона
и др.—най-малко веднъж в месеца, в тъмната
част на денонощието;
2. на обектите без постоянно дежурство на
персонала—най-малко веднъж в месеца, а в
трафопостовете и разпределителните пункто-
ве—най-малко веднъж на 6 месеца;
3. след изключване от късо съединение.
(2) При неблагоприятно време (силна мъг-
ла, мокър сняг, заледяване и др.) или при усиле-
но замърсяване се извършват допълнителни
огледи в ОРУ.
(3) Всички забелязани повреди и неизправнос-
ти се записват в дневника за дефекти и повреди на
съоръженията и за тях се уведомяват оператори-
те на преносната/разпределителната мрежа.
(4) Забелязаните повреди се отстраняват
незабавно или във възможно най-краткия срок
в зависимост от характера им.
Чл. 652. Нагряването на сглобяемите съеди-
нения на шините в ЗРУ се контролира с помощ-
та на стационарни или преносими термоинди-
катори по график, утвърден от ръководителя
на електроенергийното предприятие.
Чл. 653. (1) Изпитванията на електрически-
те съоръжения в РУ се извършват в съответст-
вие с утвърдените норми за изпитване на елек-
трическите машини и апарати.
(2) Вакуумните дъгогасителни камери
(ВДК) на прекъсвачите се проверяват и изпит-
ват в обем и срокове съгласно инструкцията на
производителя.
(3) При изпитване на ВДК с високо напре-
жение с амплитуда, по-голяма от 20 kV, се из-
ползва екран за защита на персонала от рентге-
новото излъчване.
(4) За изпитванията на електрическите съ-
оръжения се води отчетност по ред, утвърден
от ръководителя на електроенергийното пред-
приятие.
Чл. 654. (1) Периодичността и обемът на
основните ремонти на електрическите съоръ-
жения в РУ се определят с вътрешни инструк-
ции на електроенергийното предприятие съоб-
разно изискванията, посочени в техническата
документация на производителите.
(2) Периодичността на основните ремонти
може да бъде изменена, като се изхожда от опита
на експлоатацията, големината на токовете при
късо съединение, броя на комутационните опе-
рации, резултатите от изпитванията и др.
(3) След изчерпването на комутационния и
механичния ресурс на съоръженията задължи-
телно им се извършва основен ремонт.
(4) Проверка на действието и текущи ремон-
ти на съоръженията се извършват при необхо-
димост по ред, определен от ръководителя на
електроенергийното предприятие.
Г л а в а  т р и д е с е т  и  д е в е т а
ВЪЗДУШНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ
ЛИНИИ
Чл. 655. Въздушните електропроводни ли-
нии (ВЛ) се обслужват и поддържат в състоя-
ние, което осигурява тяхната безопасна, надеж-
дна и икономична работа и като се спазват раз-
порежданията на оператора на мрежата при
извършване на оперативни действия с тях.
Чл. 656. Въздушните електропроводни ли-
нии се приемат и въвеждат в експлоатация при
спазване изискванията на глава трета.
Чл. 657. При приемане на нови ВЛ в редовна
експлоатация освен документацията по глави
трета и осма се комплектува и поддържа акту-
ална следната документация:
1. за ВЛ с напрежение 110 kV и повече—за-
писка с изчисления за радиосмущения и влия-
ние върху съобщителните линии, съгласувана
със заинтересуваните организации;
2. записка за пресичане на жп линии, съгласу-
вана с управлението на железопътния транспорт;
3. трифазна схема на ВЛ с оцветени по стан-
дарт фази, транспозиция на проводниците, но-
мерата на транспозиционните стълбове за нап-
режение 110 kV и по-високо;
4. дневник за монтажа на пресовите съедине-
ния на проводниците и мълниезащитните въжета;
5. документи за отчуждаване на земята по
трасето на ВЛ, издадени по съответния ред.
Чл. 658. (1) Нови електропроводни линии
или ремонтирани, със смяна на проводниците,
се включват под напрежение с предварително
проверен фазов ред (сфазиране).
(2) Въздушните електропроводни линии с
напрежение 220 kV и по-високо се включват
под напрежение пофазно.
(3) Включването на ВЛ се извършва дирек-
тно на работно напрежение.
(4) При блок-схема генератор-трансформа-
тор-електропровод включването под напреже-
ние се извършва с плавно повишаване на напре-
жението от нула до работното.
Чл. 659. (1) По дължината на ВЛ в ненаселени
места се определят предпазни зони, в които хори-
зонталните разстояния от крайните проводници
на ВЛ в неотклонено положение до отделно сто-
ящи сгради и съоръжения са не по-малко от:
1. за ВЛ с напрежение 6 до 20 kV—10 m;
2. за ВЛ с напрежение 110 kV—20 m;
3. за ВЛ с напрежение 220 kV—25 m;
4. за ВЛ с напрежение 400 kV—30 m;
5. за ВЛ с напрежение 750 kV—60 m.
(2) В населени места, вилни и други зони, при-
равнени към тях, хоризонталните разстояния от
крайните проводници на ВЛ при най-голямото
им отклонение до най-близките части на здания
и съоръжения трябва да бъдат най-малко: