Държавен вестник, бр. 64, 2008 г., стр. 54

С Т Р .  54
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  64
Чл. 53. Тръбопроводи, проектирани, произ-
ведени, инсталирани и изпитани съгласно изис-
кванията на БДС EN 13480, се счита, че съот-
ветстват на изискванията на наредбата.
Ч А С Т  Т Р Е Т А
ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛО-
АТАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ПОД НА-
ЛЯГАНЕ
Г л а в а  п ъ р в а
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗПОЛАГАНЕТО И
МОНТИРАНЕТО НА СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД
НАЛЯГАНЕ
Раздел I
Котли и съоръженията към тях
Чл. 54. Котлите трябва да се разполагат в
самостоятелни помещения.
Чл. 55. (1) Допуска се разполагането на кот-
ли на открито само ако котелът е проектиран
за работа в климатични условия, съответст-
ващи на условията в региона, в който ще се
монтира.
(2) При разполагане на котли на открито об-
лицовката и зидарията им трябва да се защитят
от въздействие на дъжд и сняг, а тръбопроводи-
те, арматурата и другите елементи—от замръз-
ване на водата в тях. Измервателните уреди,
устройствата за регулиране и управление на
работата на котлите и захранващите устройст-
ва трябва да се намират в помещение, освен ако
в инструкцията им за експлоатация не е пред-
видено да работят на открито.
(3) Допуска се в производствени помещения,
а също над и под тях да се разполагат:
1. правотокови парни котли с паропроизво-
дителност на всеки един не по-голяма от 4 t/h;
2. парни котли с работно налягане над 0,07
МРа, които удовлетворяват условието (t—100)
х V І 100 за всеки котел, където t е температу-
рата на наситената пара в °С при работно наля-
гане, а V е водният обем на котела в куб. м;
3. котли-утилизатори;
4. водогрейни котли с максимална работна
температура, по-висока от 115°С, с топлинна
мощност до 2900 kW;
5. парни котли с високотемпературни орга-
нични топлоносители, удовлетворяващи усло-
вието V х (ip—is) І 20 300, където ip е енталпи-
ята на течността при работна температура в kJ/
kg, is—енталпията на течността, съответства-
ща на температурата на наситените пари на топ-
лоносителя при атмосферно налягане, а V—
пълният обем на котела в литри;
6. парни котли с максимално работно наля-
гане до 0,07 МРа;
7. водогрейни котли с максимална работна
температура до 115°С.
Чл. 56. (1) Сградите и помещенията за кот-
лите трябва да имат два изхода, разположени
на противоположни стени на сградата или по-
мещението.
(2) Вратите на изходите по ал. 1 трябва да се
отварят навън и не трябва да имат ключалки от
страната на котелното помещение.
(3) Допуска се сградите и помещенията по
ал. 1 да имат един изход, ако площта им е по-
малка от 100 m2.
(4) Котелното помещение трябва да е отде-
лено от другите помещения с брандмауери.
(5) Пространството на производственото по-
мещение по чл. 55, ал. 3, в което са разположе-
ни котли, трябва да е отделено от другите прос-
транства на помещението с пожарозащитна сте-
на с височина, по-голяма от височината на кот-
лите, но не по-малка от 2 m.
(6) В случаите, за които в наредбата няма
специфични изисквания към сградите и поме-
щенията, в които се монтират котли, те трябва
да отговарят на изискванията на Наредба № 2
от 1987 г. за противопожарните строително-
технически норми (обн., ДВ, бр. 58 от 1987 г.;
изм. и доп., бр. 33 от 1994 г.).
Чл. 57. В помещения на жилищни, админис-
тративни, общественнообслужващи или офис
сгради могат да се разполагат:
1. водогрейни котли с максимална работна
температура, по-ниска от 115°С включително;
2. парни котли с максимално работно наля-
гане, по-ниско от 0,07 МРа включително, които
удовлетворяват условието (t—100) х V І 40,
където t е температурата на наситената пара в
°С при максимално работно налягане, а V е
общият воден обем на монтираните в помеще-
нието котли в куб. м.
Чл. 58. (1) Не се допуска разполагането на
котли в помещения, които са:
1. под нивото на околния терен, ако котлите
използват за гориво втечнени въглеводородни
газове;
2. под, над или до учебни зали, стаи в детски
заведения, стаи в лечебни заведения и санатори-
уми, театри, киносалони, магазини, ресторанти,
обществени бани и други подобни помещения, в
които могат да пребивават много хора;
3. под, над или до складове с експлозивни,
изключително запалими, лесно запалими, сил-
но токсични, токсични или оксидиращи флуиди;
4. под или над асансьори, евакуационни из-
ходи, коридори или стълбища на сгради.
(2) Допуска се котли, които използват за го-
риво втечнени въглеводородни газове, да се раз-
полагат в помещения, чийто под е под нивото на
околния терен, ако помещенията съответстват
на изискванията на чл. 97, ал. 2 на Наредбата за
устройството, безопасната експлоатация и тех-
ническия надзор на газовите съоръжения и ин-
сталации за втечнени въглеводородни газове,
приета с Постановление № 243 на Министерс-
кия съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 2004 г.;
изм., бр. 104 от 2004 г. и бр. 32, 40 и 85 от 2006 г.).
Чл. 59. (1) Помещенията, в които са разпо-
ложени котли и чийто под е разположен над
нивото на околния терен, трябва да имат естес-
твено осветление.