Държавен вестник, бр. 68, 2005 г., стр. 40

С Т Р .  40
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  68
1. схемата и системата на топлоснабдяване;
2. схемата на присъединяване на потребите-
лите към топлопреносните мрежи;
3. начина на регулиране подаването на топ-
лина.
(2) Общият (сумарният) изчислителен часов
разход на мрежова вода при водните топлопре-
носни мрежи се определя, като се сумират из-
числителните часови разходи на вода на потре-
бителите за отопление, вентилация и ГВБН.
Чл. 62. Общият изчислителен часов разход
на парата при топлопреносните мрежи с топло-
носител пара се определя, като се отчита едно-
временността на потребление, както следва:
1. за паропроводите с прегрята пара—като
сума от изчислителните часови разходи на пара
за отделните потребители;
2. за паропроводите с наситена пара—като
сума от изчислителните часови разходи на пара
за отделните потребители, в т.ч. допълнителното
количество пара, която кондензира вследствие
загубите на топлина по топлопроводите.
Чл. 63. (1) Хидравличното оразмеряване на
топлопроводите се извършва въз основа на су-
марните изчислителни часови разходи на топ-
лоносителя.
(2) Диаметърът на разпределителните топ-
лопроводи се предвижда не по-малък от 40 mm,
а на отклоненията за отделните сгради—не по-
малък от 25 mm.
Чл. 64. Хидравличното оразмеряване на кон-
дензопроводите от кондензните гърнета до съ-
бирателните кондензни резервоари се извърш-
ва, като се отчита възможността за образуване
на пароводна емулсия.
Чл. 65. (1) При определяне коефициента на
триене на проводите по топлопреносните мре-
жи се приемат следните стойности за тяхната
еквивалентна грапавина (К):
1. за паропроводи—К = 0,0002 m;
2. за топлопроводи с топлоносител вода—
К = 0,0005 m;
3. за кондензопроводи—K = 0,001 m.
(2) При реконструкция на съществуващи
топлопреносни мрежи загубите на налягане
могат да се приемат по опитно установени дан-
ни или при съответно коригиране на посочени-
те стойности по ал. 1 в зависимост от конкрет-
ните условия.
Чл. 66. (1) Специфичните загуби на наляга-
не от триене и местно съпротивление в топло-
проводите и кондензопроводите се определят
по данни от техническите спецификации на про-
изводителя на тръбите.
(2) Специфичните загуби по ал. 1 не трябва
да надвишават:
1. за магистрални топлопроводи от топло-
източника до най-отдалечения потребител—
80 Pa/m;
2. за разпределителни топлопроводи и при-
съединителни отклонения към отделни сгра-
ди—разполагаемия пад на налягане, но не по-
вече от 300 Pa/m;
3. за напорни кондензопроводи—100 Pa/m.
(3) Общите загуби от топлопреносната мре-
жа се определят чрез изчисления.
Чл. 67. (1) Диаметрите на паропроводите се
определят въз основа на разполагаемия пад на
налягане, като се отчита максимално допусти-
мата скорост на парата.
(2) Максимално допустимата скорост на
парата е, както следва:
1. за паропроводи с диаметри до 200 mm вклю-
чително—не повече от 65 m/s за прегрята пара
и не повече от 50 m/s за наситена пара;
2. за паропроводи с диаметри над 200 mm—
съответно 80 m/s за прегрята пара и 60 m/s за
наситена пара.
Чл. 68. (1) Хидравличният режим на работа
на топлопреносните мрежи с топлоносител вода
се определя в съответствие с пиезометричния
график на налягането, изработен за зимния и
летния период, при динамичен и статичен ре-
жим на работа на мрежата.
(2) При поетапно проектиране на мрежата
пиезометричните графици се изработват за все-
ки етап поотделно.
Чл. 69. (1) Мрежовите помпи трябва да под-
държат налягане в подаващия провод, което да
не позволява кипене на водата при нейната
максимална температура в провода, както и в
приборите на директно свързаните към мрежа-
та инсталации.
(2) При работа на мрежовите помпи наляга-
нето на водата в обратния провод (динамичен
режим) трябва да е по-високо от атмосферното
с най-малко 50 kPa във всяка точка на обратния
провод, като не превишава допустимото наля-
гане в директно присъединените към топло-
преносната мрежа системи за осигуряване на
безкавитационна работа на помпите.
Чл. 70. (1) Статичното налягане в топло-
преносни мрежи с топлоносител вода не тряб-
ва да превишава допустимото налягане в инс-
талациите, свързани директно към мрежата,
както и да не позволява изпразване на
отоплителните и други инсталации при спира-
не на мрежовите помпи.
(2) В случай че за някои райони или отделни
сгради не могат да бъдат изпълнени условията
по ал. 1, инсталациите се свързват към мрежа-
та индиректно.
(3) При някои по-специфични теренни усло-
вия в различни райони на едно и също населено
място могат да се поддържат различни статич-
ни налягания.
Чл. 71. (1) Налягането на водата във всяка
точка на подаващия топлопровод при топло-
преносни мрежи за горещо водоснабдяване е
най-малко с 50 кN/m2 по-високо от статичното
налягане на потребителите.
(2) Налягането на водата в циркулационния
топлопровод трябва да осигурява безкавитаци-
онната работа на мрежовите помпи.
Чл. 72. (1) Налягането на мрежовите помпи
се определя поотделно за зимен и летен период.