Държавен вестник, бр. 6, 2014 г., стр. 39

БРОЙ  6	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  39  
недоставена електроенергия по предложение на 
оператора на електропреносната мрежа, внесено 
до 30 юни на текущата година.
(2) Моделиране разполагаемостта на произ-
водствените мощности: Моделът се основава на 
функцията на вероятностно разпределение на 
сумарната разполагаема мощност на електро­
енергийната система. За определяне на функ-
цията се прилага методът на еквивалентното 
нормално разпределение въз основа на данните 
за разполагаемите мощности и стационарните 
коефициенти на готовност на отделните агрегати.
Коефициентът на готовност на отделен аг-
регат се дефинира като отношение на времето, 
през което агрегатът е бил в работа, и сумата от 
времето в работа и времето в неразполагаемост 
(поради планов календарен, планов краткосрочен 
и принуден ремонт), т. е.
 
.
Агрегатите в кондензационните електрически 
централи (КЕЦ) се представят индивидуално 
чрез техните очаквани разполагаеми мощности 
и реални коефициенти на готовност от предход-
ната година. Топлофикационните централи се 
представят общо като една еквивалентна цен-
трала с разполагаема мощност, съответстваща 
на средностатистическата мощност, реализирана 
от тези централи през предходната година. По 
същия начин се представя и участието на завод-
ските централи. Всички ВЕЦ се еквивалентират 
като средна работна мощност на възможното 
годишно количество електроенергия, обезпечено 
при условията на нормално влажна година (една 
еквивалентна централа от десет агрегата по 40 
MW и обща средногодишна мощност 400 MW).
Функцията на вероятностно разпределение 
на сумарната разполагаема мощност е следната:
където:
(
)
(
)
,
2
)
(
5.0
2
2
π
d
d
z
g
g
g
g
e
g
f
−
−
=
е плътността на вероятностното разпреде-
ление;
,
1
i
n
i
i p
g
g
g
∑
=
=
e математическото очакване на сумарната 
разполагаема мощност;
(
)
1
1
2
2
i
i
n
i
i
g
p
p
g
g
−
= ∑
=
d
 
,
e дисперсията на сумарната разполагаема 
мощност;
gi – разполагаемата мощност на i-тия агрегат 
(реален или еквивалентен);
pi – стационарният коефициент на готовност 
на i-тия агрегат;
ng – общият брой на разглежданите агрегати 
(реални и еквивалентни).
(3) Моделиране на товара:
Моделът на товара на електроенергийната 
система се основава на нормално вероятностно 
разпределение на средночасовите товари:
където:
(
)
(
)
,
2
)
(
5.0
2
2
π
d
d
w
w
w
w
w
e
w
f
−
−
=
е плътността на вероятностното разпреде-
ление;
w – математическото очакване на прогноз-
ния товар;
dw
2 – дисперсията на товара, определена въз 
основа на статистически данни.
В зависимост от целите на моделирането 
товарът на електроенергийната система може да 
представлява само товара в страната или общия 
товар на страната и салдото на договорения внос 
и/или износ на електроенергия.
(4) Моделиране на мощностния баланс:
Моделът на мощностния баланс се основава 
на еквивалентно нормално вероятностно разпре-
деление на резултантната величина, получена 
като разлика на разполагаемата мощност и то-
вара. Съгласно закона за сумиране/изваждане 
на нормално разпределени случайни величини 
балансът ще бъде със следните параметри:
• математическо очакване на баланса  
z = (g – w) и
• дисперсия на баланса dz
2 = (dg
2 + dw
2).
Функцията на разпределение ще бъде:
където:
(
)
(
)
,
2
)
(
5.0
2
2
π
d
d
z
z
z
z
z
e
z
f
−
−
=
e плътността на вероятностното разпреде-
ление.
(5) Обобщени показатели за адекватност на 
електроенергийната система:
1. Определянето на необходимия резерв за 
постигане на дадена степен на енергийна на-
деждност не е еднозначно, тъй като големината 
на този резерв зависи от състава на работещите 
агрегати и респективно техните надеждностни 
показатели и тяхната единична мощност. Със-
тавът на работещите агрегати се изменя в го-
дишен разрез в зависимост от съответстващото 
изменение на общия товар на страната. Поради 
тази причина определянето на оптималната сте-
пен на енергийна надеждност за целия планов 
период от 8760 (8784 за високосна) h за година 
се разделя на три подпериода, съответстващи 
на трите вида натоварвания в ЕЕС:
а) минимални условия, съответстващи на ми-
нималния товар на електроенергийната система;
б) средни условия, съответстващи на средния 
товар на електроенергийната система;
в) максимални условия, съответстващи на мак-
сималния товар на електроенергийната система;