Държавен вестник, бр. 32, 2004 г., стр. 54

С Т Р .  54
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  32
Чл. 288. (1) При работа по топлообменни
апарати:
1. апаратите се изолират надеждно по пара и
вода;
2. освобождават се от пара и вода и наляга-
нето в тях се изравнява до атмосферното;
3. по подходящ начин се блокира и се зак-
лючва изолиращата арматура в затворено по-
ложение, а арматурата на дренажите—в отво-
рено положение;
4. снема се напрежението от електрозадвиж-
ването на арматурата;
5. на спирателната арматура се поставят
табели “Не отваряй! Работят хора!”.
(2) Топлообменните апарати с работно на-
лягане над 6 MPa се изолират с два последова-
телно монтирани спирателни органа, като меж-
ду тях има непосредствено свързано с атмосфе-
рата дренажно устройство с диаметър не по-
малък от 20 mm.
(3) При продължителен ремонт на топлооб-
менен апарат (повече от едно денонощие), а
също и при недостатъчна плътност на изолира-
щата фланцева арматура, топлообменният апа-
рат се изолира от работещи съоръжения пос-
редством глух фланец.
(4) Забранява се извършване на ремонтни
работи по топлообменен апарат, когато той се
намира под налягане и не е дрениран.
Чл. 289. (1) Ремонтни работи по питателни
помпи се извършват с наряд след:
1. обезопасяване на двигателя (електродви-
гател или турбина) и снемане на оперативното
напрежение;
2. изолиране на помпата от свързващите
тръбопроводи и съоръжения при спазване изиск-
ванията на този правилник.
(2) Питателна помпа се включва в работа
след ремонт:
1. след проба за плътност;
2. с монтирани обезопасяващи приспособле-
ния на съединителя и корпуса.
Чл. 290. (1) Прегледите и ремонтните рабо-
ти по елементи на охладителни кули се извърш-
ват с метално скеле.
(2) Работата по почистването на утайки и
отпадъци във водните резервоари на охлади-
телните кули се извършва с наряд.
Г л а в а  т р и н а д е с е т а
ГАЗОТУРБИННИ УРЕДБИ
Чл. 291. Ремонтните работи по газотурбин-
ни уредби се извършват с наряд при спазване на
изискванията и указанията, посочени в глава
дванадесета “Газово стопанство”, указанията на
производителя и вътрешните инструкции за
безопасност.
Чл. 292. (1) Подготовката за ремонт на съо-
ръжения от газотурбинна уредба включва най-
малко:
1. сигурно изолиране от всички страни на
съоръженията, по които ще се работи, от пре-
минаване или изтичане на газово гориво чрез
спирателна арматура (застопорена и заключе-
на), монтиране на глухи фланци и проверка за
плътност;
2. поставяне на предупредителни табели,
знаци и ограждане на работното място;
3. продухване на изолираните участъци, по
които ще се работи, със сгъстен въздух/инер-
тен газ;
4. изключване на напрежението на електро-
задвижването на арматурата.
(2) Забранява се отваряне и работа по газови
съоръжения, преди да са изпълнени подготви-
телните работи по ал. 1.
Чл. 293. Не се разрешава при ремонтни ра-
боти да се използват тръби и метали без серти-
фикат от производителя за техните качества.
Чл. 294. (1) Огневите работи по газовите
съоръжения и масленото стопанство на газо-
турбинна уредба се извършват при спазване на
специализираните наредби на органите за по-
жарна и аварийна безопасност.
(2) Заваръчните работи по газови съоръже-
ния и инсталации се извършват от правоспо-
собни заварчици.
Г л а в а  ч е т и р и н а д е с е т а
СИСТЕМИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИ ИЗМЕР-
ВАНИЯ, СИГНАЛИЗАЦИИ, ЗАЩИТИ И АВ-
ТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ
ПРОЦЕСИ
Раздел I
Общи положения
Чл. 295. (1) Работите по системите за измер-
ването на технологичните параметри, дистан-
ционното и автоматичното управление, техно-
логичните сигнализации и защитите на енергий-
ните съоръжения, или така наречените “КИП и
А”, се извършват с наряд или с нареждане.
(2) За работите, които се извършват с наряд,
се изготвя и утвърждава списък.
(3) Списъкът се изготвя от началника на цеха/
звеното и се утвърждава от работодателя/глав-
ния инженер.
(4) Работата по системите за автоматично
управление и защити, която може да предизви-
ка изключване или намаляване на товара на
блок или друго основно енергийно съоръжение,
се извършва само с наряд.
Чл. 296. Работата по топлотехническата част
на устройствата на КИП и А се извършва след:
1. понижаване на налягането в участъка, по
който ще се работи, и дрениране съответно на
вода, пара, масло или газ;
2. затваряне на първичните вентили;
3. застопоряване и заключване на първич-
ните вентили;
4. поставяне на табели и знаци съгласно
приложение № 7.
Чл. 297. За безопасна работа по системите
на КИП и А за всеки енергиен обект съобразно
местните условия и организация на работа се
изготвят и утвърждават вътрешни правила и
инструкции.