Държавен вестник, бр. 68, 2005 г., стр. 60

С Т Р .  60
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  68
Чл. 275. (1) След отоплителните тела, рабо-
тещи с пара с ниско налягане, се предвиждат
индивидуални кондензоотделители.
(2) Допуска се отделяне на кондензат с общ
кондензоотделител от група отоплителни тела,
работещи с пара, при еднакви параметри.
Чл. 276. Кондензопроводите се оразмеряват
съгласно приложение № 16.
Чл. 277. (1) За инсталации, при които кон-
дензатът не може да се върне в котела по гра-
витачен начин, се проектира кондензен резер-
воар с работен обем, равен на количеството
кондензат, получено за един час работа на ин-
сталацията.
(2) За подхранване на котлите се предвиж-
дат кондензни помпи, разположени по-ниско
от кондензния резервоар и оразмерени за де-
бит, осигуряващ изчерпването на резервоара за
12—20 min.
Раздел VIII
Осигуряване на отоплителните инсталации
Чл. 278. За компенсиране на температурните
разширения на водата в инсталациите, свързани
към собствен топлинен източник, или когато те
са присъединени към външната топлопреносна
мрежа чрез междинен топлообменник (индирект-
на схема), се предвижда отворен или затворен
разширителен съд съгласно БДС EN 12828.
Чл. 279. (1) Отворените разширителни съ-
дове се разполагат над топлообменниците. При
невъзможност за осигуряване на такова разпо-
лагане се допуска изместването им по хоризон-
тала, което не трябва да е по-голямо от 10 пъти
дължината на участъка на предпазната възхо-
дяща тръба от присъединяването към топлооб-
менника до първото коляно.
(2) Отворените разширителни съдове се
монтират над нивото на най-горните отопли-
телни тела, над разпределителната и събира-
телната мрежа.
Чл. 280. (1) Затворените разширителни съ-
дове се предвиждат в близост до котлите (топло-
обменниците).
(2) Допуска се при доказана необходимост
затворените разширителни съдове да се раз-
полагат на други места по височината на ин-
сталацията.
Чл. 281. (1) Между разширителния съд и
котела (топлообменника) не се допуска мон-
таж на спирателни и регулиращи органи, вклю-
чително бленди или други устройства, стесня-
ващи сечението на тръбите, които могат да
станат причина за прекъсване на връзката меж-
ду тях. Колената на тръбите са с радиус на зак-
ръгляване, по-голям или равен на три пъти
диаметъра на тръбите.
(2) Предпазните тръби на отворените раз-
ширителни съдове се оразмеряват съгласно БДС
EN 12828.
(3) Предпазните тръби и разширителните
съдове се защитават срещу замръзване.
Г л а в а  д е с е т а
ВЕНТИЛАЦИОННИ И КЛИМАТИЧНИ
ИНСТАЛАЦИИ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 282. (1) Всички помещения, в които пре-
бивават хора, или когато има технологични
изисквания, се предвиждат с естествена, меха-
нична или комбинирана вентилация.
(2) Естествена или комбинирана (механич-
на и естествена) вентилация се проектира в
случаите, когато е възможно и се допуска ес-
тествена вентилация за подаване или изсмук-
ване на въздуха.
(3) За помещенията без директно проветря-
ване се предвижда механична вентилация.
Чл. 283. Вентилацията на складови помеще-
ния с временно пребиваване на хора в тях се
предвижда само когато в помещенията се съх-
раняват токсични и летливи вещества или ко-
гато извършваните в складовите помещения
операции са свързани с отделянето на пожаро-
опасни, взривоопасни или вредни вещества.
Чл. 284. Не се допуска преминаване на за-
мърсен въздух от едно помещение в друго с по-
ниска концентрация на вредни вещества.
Чл. 285. Въздухообменът в помещенията се
проектира така, че в работната зона да се оси-
гурят хигиенните норми за микроклимата и
чистотата на въздуха.
Чл. 286. (1) Не се допуска обединяването в
обща вентилационна система на помещения, в
които се отделят опасни вещества, неприятни
миризми и др., с помещения със значително по-
ниска степен на замърсяване.
(2) Вентилационните инсталации в жилища,
общежития и хотели се отделят от вентилаци-
онните инсталации в помещенията на детски
заведения, магазини и др., ако са проектирани
в една сграда.
Чл. 287. (1) Граничните стойности на хи-
мичните агенти във въздуха на работното мяс-
то се определят в съответствие с изисквания-
та на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на
работещите от рискове, свързани с експози-
ция на химични агенти при работа, а на опас-
ни вещества във външния въздух—съгласно
Наредба № 14 от 1997 г. за норми за пределно
допустимите концентрации на вредни вещес-
тва в атмосферния въздух на населените мес-
та (ДВ, бр. 88 от 1997 г.).
(2) Действителната концентрация на опас-
ните вещества във външния въздух се определя
от упълномощен орган чрез непосредствено
измерване.
Чл. 288. (1) При доказана технико-икономи-
ческа целесъобразност към вентилационните и
климатичните инсталации се предвиждат съо-
ръжения за оползотворяване на топлината от
изхвърляния въздух.