Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 81

Б Р О Й  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  81
(4) Налягането в подаващия и връщащия
топлопровод се задава и измерва на изхода от
топлоизточника или в други контролни точки
от топлопреносната мрежа.
(5) Допустимите отклонения на зададените
с режима работни параметри на водата топло-
носител са в границите:
1. температура на входа в топлопреносната
мрежа, ± 2 °С;
2. налягане в подаващия топлопровод, ± 5 %;
3. налягане във връщащия топлопровод,
± 20 kPa.
(6) При надвишаване на зададения разход на
мрежова вода операторът на топлопреносната
мрежа предприема мерки за възстановяване или
коригиране на режима.
(7) Допустимите отклонения на работните
параметри на парата топлоносител (налягане и
температура), отпускана на потребителите, са
в границите ± 5 %, ако в договорите за доставка
не са предвидени други стойности.
Чл. 600. Температурата на водата в топло-
преносната мрежа може да се повишава равно-
мерно със скорост не по-висока от 30 °С/h.
Чл. 601. (1) Видът, обемът и сроковете на
ремонтите на топлофикационните уредби и
топлопреносните мрежи се определят според
техническото им състояние, при наложена не-
обходимост и с организация за минимално вре-
метраене съгласно вътрешна инструкция, съ-
образена с действащата техническа норматив-
на уредба.
(2) Графиците за ремонт на съоръженията,
намиращи се под контрол и управление от опе-
ратора на топлопреносната мрежа, се съгласу-
ват с него.
Раздел II
Топлофикационни уредби
Чл. 602. Този раздел се отнася за топлофика-
ционните уредби—бойлерни, акумулатори на
топлина и мрежови помпени станции. За всич-
ки съоръжения и системи, свързани с топлофи-
кационните уредби, се прилагат указанията в
съответните глави от наредбата.
Чл. 603. За бойлерните уредби на базата на
проектните данни и проведено изпитване при
въвеждането им в работа и не по-рядко от вед-
нъж на 3 години през време на експлоатацията
се определят:
1. изчислителната и действителната топлин-
на мощност и съответстващите им параметри
на греещата пара и на мрежовата вода;
2. температурният напор и максималната
температура на подгряване на мрежовата вода;
3. граничното допустимо налягане по водна
и парна страна;
4. изчислителният разход на мрежова вода и
съответстващите на него загуби на налягане;
5. загубите на налягането във водогрейните
котли, топлопроводите и спомагателните съо-
ръжения.
Чл. 604. При работата на бойлерна уредба се
извършва постоянен контрол на:
1. нивото на кондензата и работата на ус-
тройствата за автоматично поддържане на ни-
вото и автоматично отвеждане на кондензата;
2. отвеждането на некондензираните газове
от парното пространство;
3. температурния напор;
4. температурата на загрятата мрежова вода;
5. качеството на кондензата на греещата пара
за проверка на хидравличната плътност.
Чл. 605. Топлообменните апарати се почис-
тват в зависимост от степента на замърсяване
и при повишаване на температурния напор над
допустимата стойност  най-малко веднъж в
годината (преди отоплителния сезон).
Чл. 606. Акумулаторите на топлина (резер-
воари) се използват в топлопреносните мрежи
с малки дължини и с недостатъчен обем за аку-
мулиране на топлината и се съоръжават със:
1. тръбопроводи за подаване на вода в резер-
воара с поплавков клапан, със спирателна ар-
матура пред клапана;
2. топлопроводи за отвеждане на водата;
3. преливна тръба на височината на предел-
но допустимото ниво на водата в резервоара с
пропускателната способност не по-малка от
пропускателната способност на всички тръби
за подаване на вода в резервоара;
4. изпускателен (дренажен) топлопровод,
присъединен към дъното на резервоара и към
преливната тръба чрез арматура на присъеди-
няемия участък на топлопровода;
5. топлопровод за циркулация с обратен кла-
пан за поддържане при необходимост на посто-
янна температура на горещата вода в резервоара;
6. апаратура за контрол на нивото на водата,
сигнализация на пределното ниво и блокиров-
ки, които осигуряват: прекратяване подаване-
то на вода в резервоара при достигане на пре-
делното ниво; включване на резервни изсмук-
ващи помпи при изключване на работните пом-
пи; превключване на резервен източник за елек-
трозахранване при загуба на напрежението на
основния източник;
7. измервателни уреди за измерване на тем-
пературата на водата в резервоарите и налягане-
то в подаващите и отвеждащите топлопроводи;
8. с топлинна изолация, защитена с покри-
вен слой от въздействието на атмосферните
фактори.
Чл. 607. (1) След монтаж или  ремонт акуму-
латорите на топлина се запълват с вода до ни-
вото, предвидено по проекта за изпитването им.
(2) Счита се, че резервоарът е преминал из-
питанията, ако в течение на 24 ч по неговата
повърхност или по краищата на дъното не са
открити течове и нивото на водата в резервоара
не се понижава.
Чл. 608. (1) Акумулаторите на топлина се
запълват само с химически обработена и де-
аерирана вода с температура не по-висока от