Държавен вестник, бр. 73, 2006 г., стр. 31

Б Р О Й  73
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  31
Чл. 125. (1) Условията и редът за работа с
ВДРВ се определят с инструкция от управителя
на железопътната инфраструктура.
(2) В инструкцията по ал. 1 се определят и
редът и начинът за движение на необорудван
с ВДРВ подвижен железопътен състав в учас-
тъци, съоръжени с влакови диспечерски радио-
връзки
(3) Със системата за ВДРВ работят дежурни
работници по списък, утвърден от управителя
на железопътната инфраструктура.
Раздел III
Гарови маневрени радиовръзки
Чл. 126. (1) Гаровите маневрени радиовръз-
ки се подават с радиотелефони и се използват
при извършване на маневрената дейност.
(2) За всяка маневрена бригада в експлоата-
ционен пункт се осигурява самостоятелен ра-
диоканал.
Чл. 127. Редът и начинът за използване на
гаровите маневрени радиовръзки се опреде-
лят от управителя на железопътната инфра-
структура.
Г л а в а  д е с е т а
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
СИСТЕМИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ
Чл. 128. Съоръженията за електроснабдява-
не в жп транспорт осигуряват непрекъснато
захранване на електрифицираните участъци за
движението на влаковете по график с установе-
ните тягови норми и скорости, както и захран-
ването на всички останали консуматори.
Чл. 129. Съоръженията и устройствата за тя-
гово електроснабдяване за осигуряване дейност-
та на железопътната система и осигуряване бе-
зопасност на превозите се изграждат, експлоа-
тират и поддържат от управителя на железо-
пътна инфраструктура, който определя реда и
начина за работа с тези системи.
Чл. 130. (1) Съоръженията за електроснаб-
дяване или части от тях се монтират така, че да
не ограничават видимостта на сигналите и да
не нарушават строителния габарит.
(2) Всички стълбове за контактната мрежа,
които са предвидени да носят конзоли, се мон-
тират така, че при съществуващото положение
на железния път да осигуряват оптимална ви-
сочина на контактната мрежа и с резерв 300 mm
от горния хамут до върха на стълба.
(3) При твърди напречници се осигурява
резерв от 200 mm за повдигане на контактната
мрежа.
(4) Всички метални конструкции и детайли
от съоръженията, които са на разстояние, по-
малко от 5000 mm, от всички тоководещи и то-
коносещи части на контактната мрежа, са за-
щитени от индуктивни влияния и от непосред-
ствен допир до части под напрежение.
Чл. 131. (1) Разстоянието между оста на ко-
ловоза и стълба на контактната мрежа е:
1. за стълбове с еднопътни конзоли в гари и
междугария—до 3500 mm;
2. за всички видове стълбове в междугарие—
2750 mm;
3. за всички видове стълбове в гари—2450 mm.
(2) Минималните разстояния по ал. 1 при жп
участъци в крива се увеличават в зависимост от
радиуса и надвишението є.
(3) Отклоненията от разстоянието по ал. 1,
т. 2, възникнали вследствие природни сили или
натоварване от ПЖПС, както и при ремонт и
поддържане на съществуващ железен път, не
могат да бъдат по-големи от 50 mm.
(4) Височината на контактния проводник
спрямо ниво глава релса е съгласно приложе-
ние № 5. Управителят на железопътната инф-
раструктура в зависимост от конкретните усло-
вия може да определя височини, различни от
номиналните.
(5) Оптималното електроизолационно раз-
стояние на токоснемателя и части от контакт-
ната мрежа под напрежение, намиращи се до
заземени части на съоръженията, е 320 mm.
(6) Минималните електроизолационни раз-
стояния в статично положение са:
1. в среда без замърсяване:
а) 200 mm от контактния проводник и други
части от контактната мрежа под напрежение;
б) 250 mm от контактния проводник до най-
близката до него точка на подвижния състав;
в) 280 mm от рога на токоснемателя до сте-
ната на тунела;
2. в среда със замърсяване от контактния
проводник и други части от контактната мрежа
под напрежение—250 mm.
Чл. 132. (1) За предотвратяване на аварии,
катастрофи, опасност за живота на хора или
загуба на имущество без заповед на енергодис-
печера се изключват съоръженията в подстан-
циите и разединителите с дистанционно управ-
ление в гарите от експлоатационния персонал—
дежурен ръководител движение, дежурен пос-
тови стрелочник или началник на гара, след
което веднага се уведомява енергодиспечерът
и се изпълняват неговите указания.
(2) Не се допуска включване на разедините-
ли без заповед на дежурния енергодиспечер.
Г л а в а  е д и н а д е с е т а
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА НЕТЯГОВО ЕЛЕКТРО-
ЗАХРАНВАНЕ
Чл. 133. Съоръженията за нетягово елект-
розахранване са:
1. електрическите мрежи средно и ниско
напрежение, трансформаторните постове, вън-
шните и вътрешните инсталации в стационар-
ните железопътни обекти, както и захранване-
то на външни на железопътната инфраструкту-
ра консуматори, разположени в гарите;
2. трансформаторите за нетягови нужди, зах-
ранващи се от контактната мрежа, и фидерите
за захранване на диспечерската централизация,