Държавен вестник, бр. 82, 2004 г., стр. 6

С Т Р .  6
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  82
(2) Не се допуска използването на разглобя-
еми съединения на подземни газопроводи и на
газопроводи, монтирани в канали, шахти, сте-
ни и подове.
Чл. 20. (1) Сградните газопроводи се мон-
тират в закрити вентилируеми канали, в от-
крити канали, запълнени с пясък, или безка-
нално. Допуска се, ако газопроводите имат
възможно най-малък брой неразглобяеми съ-
единения, да се монтират в защитни кожуси от
стоманени тръби.
(2) Не се допуска арматурата на сградните
газопроводи да се монтира в шахти и канали.
Чл. 21. Арматурата и разглобяемите съеди-
нения на газопроводите, монтирани на външ-
ните стени на сградите, трябва да са на разсто-
яние не по-малко от 0,5 m от прозорци, врати
и балкони.
Чл. 22. (1) Не се допуска преминаване на
газопроводи през:
1. трансформаторни постове и електричес-
ки уредби;
2. машинни и помпени помещения;
3. асансьорни шахти и шахти на смето-
проводи;
4. димоходи, комини и в места, в които тем-
пературата може да се повиши над 50°С;
5. вентилационни шахти и климатични ка-
мери;
6. дилатационни фуги на сгради;
7. помещения под нивото на околния терен,
ако помещенията не отговарят на изисквания-
та на чл. 97, ал. 2;
8. железопътни мостове и тунели.
(2) Не се допуска закрепване на газопроводи
към други тръбопроводи, както и използването
на газопроводи като носеща конструкция на
други тръбопроводи и товари или като елемен-
ти на мълниезащитна инсталация.
Чл. 23. (1) Разстоянието между газопроводи
и стени на разпределителни или комутационни
електрически табла или електрически шкафо-
ве, монтирани от една и съща страна на стена-
та, трябва да е не по-малко от 0,5 m.
(2) Разстоянието между газопроводи и елек-
трически кабели в сгради трябва да е:
1. при паралелно монтирани газопровод и
електрически кабел:
а) не по-малко от 0,25 m—при открито мон-
тиран електрически кабел;
б) не по-малко от 0,05 m—при скрито монти-
ран или положен в тръба електрически кабел;
2. не по-малко от 0,1 m—при пресичане на
газопровод с електрически кабел.
(3) Допуска се пресичане в сгради на елект-
рически кабели за осветление с газопроводи без
разстояние между тях, ако електрическият ка-
бел е положен в мястото на пресичане в метал-
на тръба с дължина не по-малка от 2 m.
Чл. 24. (1) Газопроводите трябва да са кон-
струирани така, че да имат възможност за про-
духване на намиращия се в тях газ, който пос-
редством подходящо оразмерени свещи да се
отвежда на безопасно място.
(2) Свещите на газопроводите, монтирани в
сграда, се извеждат на височина не по-малка от
1,0 m над котата, в която тръбопроводът на свещ-
та преминава през покрива на сградата. Свещи-
те на газопроводите, монтирани на открито, се
извеждат на височина не по-малка от 3 m над
котата на околния терен и на безопасно място.
(3) Свещите трябва да имат минимален брой
огънати участъци, да са с възходящ наклон, на
тях да няма монтирана спирателна арматура и
да са защитени от попадане на валежи в тях.
Чл. 25. На газопроводите се монтира спира-
телна арматура:
1. на изходящия от резервоара за газ газо-
провод и на всяко негово отклонение;
2. на входящия в сградата газопровод и на
всяко негово отклонение;
3. пред всеки самостоятелен филтър, разхо-
домер и регулатор на налягане;
4. пред всеки газов уред и газово съоръжение.
Чл. 26. (1) Газовите уреди се присъединяват
към газопроводите посредством метални тръ-
би, като при налягане на газа до 0,01 МРа се
допуска използването на гъвкави връзки с дъл-
жина до 0,4 m.
(2) Не се допуска преминаване на гъвкави
връзки през врати и прозорци.
(3) Гъвкавите връзки се присъединяват към
газопроводите, газовите уреди и съоръжения
посредством накрайници, затегнати с плоски
стоманени скоби или с други подходящи при-
способления.
(4) Не се допуска употребата на гъвкави
връзки за стационарни газопроводи с изключе-
ние на гъвкавите маркучи за колонките за за-
реждане с газ на моторни превозни средства и
гъвкавите връзки за присъединяване на газови
уреди и бутилки към бутилкови инсталации.
Чл. 27. Гъвкавите връзки трябва да са изра-
ботени от материал, подходящ за работа с втеч-
нени въглеводородни газове, да са възможно
най-къси и да издържат на налягане не по-нис-
ко от 1,5 пъти максимално допустимото работ-
но налягане на газопровода, към който са при-
съединени.
Раздел II
Резервоари
Чл. 28. Резервоарите се изчисляват на якост
с проектно налягане не по-ниско от:
1. налягането на парите на флуида при 60 °С—
за резервоари без екран за защита от въздейст-
вието на слънчевите лъчи;
2. налягането на парите на флуида при
50 °С—за резервоари с екран за защита от въз-
действието на слънчевите лъчи или монтира-
ни подземно.
Чл. 29. (1) Резервоарите за втечнени въглево-
дородни газове се монтират извън помещения.
(2) Резервоарите със сферична форма се
монтират надземно.
Чл. 30. (1) Резервоарите, монтирани подзем-
но и полуподземно, трябва да са защитени от
корозия и/или електрокорозия чрез диелек-
трично покритие и активна електрохимична
защита, които да отговарят на БДС 15704-83 и
БДС 15705-83, както и на изискванията на
чл. 15, ал. 2—5.
(2) Всички връзки на резервоара с кабели и
проводници и на катодната защита се осъщес-
твяват само чрез екзотермична спойка.