Държавен вестник, бр. 31, 2014 г., стр. 80

СТР.  80	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  31
3. способност за работа в диапазона 
U=(0,8÷1,15)*Un в мястото на присъединяване 
към разпределителната мрежа.
(6) За ОПЕЕВИ, произвеждащи електри­
ческа енергия, които се присъединяват към 
разпределителната мрежа, не се допуска работа 
в „островен режим“.
Чл. 98. (1) Операторът на разпределителната 
мрежа определя и задава на производителя 
режимите на работа, релейните защити и ав­
томатиките на обекта.
(2) Производителят е длъжен да осигури из­
пълнението на зададените настройки и режими 
и да не ги променя самоволно без изричното 
разрешение на оператора на разпределителната 
мрежа.
Чл. 99. (1) Техническата информация по 
чл. 88 включва следните основни данни:
1. ниво на напрежение;
2. скица на имота; 
3. обща инсталирана мощност на обекта и 
вид на първичния енергоизточник.
(2) Според вида на генераторите/типа на 
инверторите информацията по чл. 88 и чл. 80, 
ал. 2 включва и следните данни:
1. за ротационни генератори: 
а) тип на генератора;
б) кратност на ударен ток на късо съедине­
ние към номинален ток (Iк.с./Iн);
в) кратност на пусковия ток към номинален 
ток (Iпуск/Iн);
г) възможности за регулиране по активна 
и реактивна мощност;
д) диапазон на поддържане на cos ϕ;
е) допълнително за вятърни генератори:
– коефициент на фликер;
– ъгъл на фликер ефекта;
2. за инвертори:
а) вид и режим на работа на инвертора; 
б) нелинейни изкривявания (THDi).
Чл. 100. (1) В процеса на редовна експло­
атация при предвиждане или възникване на 
промяна в техническите данни на обекта 
производителят представя на оператора на 
разпределителната мрежа актуализирана ин­
формация в срок не по-късно от:
1. един месец преди осъществяването на 
проект за промяна;
2. три дни след възникването на промяна 
вследствие на авария или ремонт.
(2) В случай че техническите характеристи­
ки на обекта за производство на електрическа 
енергия от възобновяеми източници значително 
се отклоняват от тези, записани в договора за 
присъединяване, операторът на разпределител­
ната мрежа има право временно да преуста­
нови достъпа на обекта до разпределителната 
мрежа до привеждането му в съответствие с 
изискванията на договора за присъединяване.
Чл. 101. За всички неуредени в тази глава 
случаи се прилагат разпоредбите на глава 
четвърта.
Ч АС Т  Ч Е Т В ЪР Т А
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ОПЕРА­
ТОРИ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ 
КЪМ ПРЕНОСНАТА МРЕЖА
Г л а в а  ш е с т а
РЕД ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
Раздел I
Искане за проучване за присъединяване
Чл. 102. (1) Присъединявани обекти на 
операторите на разпределителните мрежи по 
чл. 116а ЗЕ по смисъла на тази наредба са:
1. разпределителна уредба високо на средно 
напрежение, която не е елемент от преносната 
електрическа мрежа по смисъла на § 1, т. 20 
от допълнителните разпоредби на ЗЕ, присъе­
динена към елемент от преносната мрежа чрез 
присъединителен/ни електропровод/и високо 
напрежение;
2. разпределителна уредба средно напре­
жение, собственост на оператора на разпреде­
лителната мрежа, присъединена към електри­
ческа уредба средно напрежение, собственост 
на оператора на преносната мрежа, чрез 
присъединителен/ни електропровод/и средно 
напрежение, собственост на оператора на раз­
пределителната мрежа;
3. присъединителен електропровод високо 
или средно напрежение, собственост на опера­
тора на разпределителната мрежа, присъединен 
към преносната мрежа.
(2) За проучване на условията и начина за 
присъединяване на обект на оператора на раз­
пределителната мрежа към преносната мрежа 
операторът на разпределителната мрежа подава 
писмено искане до оператора на преносната 
мрежа при:
1. изграждане на нов обект;
2. увеличаване на присъединената мощност 
на съществуващ обект.
(3) Проучването се заплаща по ценоразпис 
на услугите на оператора на преносната мрежа.
(4) Когато към обекта се присъединяват 
и електропроизводствени мощности, които 
ще работят в паралел с електроенергийната 
система, освен искането по ал. 1 се подават и 
документи по реда на част трета.
Чл. 103. (1) В искането за проучване се 
посочват:
1. местонахождението (адресът) и предназ­
начението на обекта;
2. нивото на напрежение в мястото на при­
съединяване;
3. предоставената мощност;
4. присъединената мощност;
5. техническите параметри и схемите на 
присъединявания обект;
6. броят на независимите източници на 
електроенергия към присъединявания обект;
7. сроковете и етапите за въвеждане на 
обекта в експлоатация.