Държавен вестник, бр. 43, 2025 г., стр. 25

БРОЙ  43	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  25   
системи за управление на сгради (BMS), да 
не се води дневник по ал. 1.“
§ 9. В чл. 13 ал. 1 се изменя така:
„(1) Осъщественият контрол (извършените 
периодични проверки) на носимите и возимите 
пожарогасители по чл. 21, ал. 1 се удостове­
рява в дневник (приложение № 4), който се 
съхранява в обекта на място, определено със 
заповедта по чл. 9, ал. 2, т. 7, а за обектите 
по чл. 9, ал. 3 – в обекта на място, определе­
но във вътрешните правила (инструкции) за 
осигуряване на ПБ на територията на обекта. 
Дневникът се води за обекти, в които общият 
брой на пожарогасителите е повече от 5.“
§ 10. Създават се чл. 13а и 13б:
„Чл. 13а. Осъщественият контрол (извър­
шените периодични проверки) на пожароза­
щитните врати и димоуплътнените врати по 
чл. 21а се удостоверява в дневник (приложение 
№ 4а), който се съхранява в обекта на място, 
определено със заповедта по чл. 9, ал. 2, т. 7, а 
за обектите по чл. 9, ал. 3 – в обекта на място, 
определено във вътрешните правила (инструк­
ции) за осигуряване на ПБ на територията на 
обекта. Дневникът се води за обекти, в които 
общият брой на пожарозащитните врати и 
димоуплътнените врати е повече от 5.
Чл. 13б. За всяка ПИС, ПГИ, СГС и систе­
ма за управление на дим и топлина се води 
дневник, в който се записват всички събития, 
произлизащи от системата/инсталацията или 
влияещи върху нея (в т.ч. реални задейства­
ния, лъжливи задействания, повреди, спиране 
функционирането или изключване на система­
та/инсталацията или част от нея, извършени 
поддържания и обслужвания, извършени 
ремонтни дейности и др.). Дневниците се 
съхраняват в обекта на места, определени със 
заповедта по чл. 6, ал. 1, т. 3, като в същата 
заповед се определят отговорните лица за 
тяхното водене.“
§ 11. В чл. 14 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „специфичен звуков сиг­
нал“ се заменят със „звукова сигнализация“;
б) създава се т. 5:
„5. изискващите се светла широчина и брой 
на евакуационните изходи съгласно чл. 41 от 
Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-тех­
нически правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар – за домове за стари 
хора и хосписи (от подклас на функционална 
пожарна опасност Ф1.1) и за дискотеки, казина, 
игрални зали и танцови зали (от подклас на 
функционална пожарна опасност Ф2.2).“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Допуска се изискванията по ал. 2, т. 3 
и 5 да не се изпълняват, когато в обекта е 
осигурена автоматична пожароизвестителна 
система със звукова сигнализация на всеки 
етаж.“
§ 12. В чл. 15 ал. 1 се изменя така:
„(1) При експлоатация на обектите същите 
трябва да са оборудвани с пожаротехниче­
ски средства съгласно приложение № 2 към 
чл. 3, ал. 2 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. 
за строително-технически правила и норми 
за осигуряване на безопасност при пожар.“
§ 13. Заглавието на раздел II от глава трета 
се изменя така:
„Специфични изисквания към обектите“.
§ 14. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думата „цели“ се добавя „и 
площадките за достъп до сгради с автомеха­
нични стълби и подемници“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Преди затваряне на отделни участъци 
от пътищата по ал. 1, при което се затруднява 
преминаването на пожарни автомобили, преди 
извършване на ремонтни работи, свързани с 
изключване на участъци от водопроводната 
мрежа, както и при възникване на неизправ­
ности и повреди в помпени станции и ПГИ, 
изтичане на вода от пожарните водоеми или 
тяхното източване, незабавно се уведомява 
съответната РСПБЗН.“
§ 15. В чл. 18, ал. 2 след думата „водоеми­
те“ се добавя „за външно водоснабдяване за 
пожарогасене“.
§ 16. В чл. 19 ал. 2 се изменя така:
„(2) На прелезите на железопътните ли­
нии от вътрешния железопътен транспорт 
на ведомства, дружества или предприятия 
се поставят настилки съгласно чл. 27, ал. 3 
от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строител­
но-технически правила и норми за осигуряване 
на безопасност при пожар до горните части 
на релсите за осигуряване преминаването на 
пожарните автомобили.“
§ 17. Създават се чл. 19а, 19б и 19в:
„Чл. 19а. При изграждане на фотоволтаични 
електрически централи за производство на 
електрическа енергия от слънчева енергия се 
спазват изискванията на раздел I от глава че­
тиринадесета на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. 
за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар.
Чл. 19б. (1) В непосредствена близост до 
всеки от входовете на сградите и постройки­
те, към които са монтирани фотоволтаични 
електрически централи за производство на 
електрическа енергия от слънчева енергия, 
се поставя знак съгласно т. I от приложение 
№ 5а, указващ наличието на фотоволтаична 
електрическа централа.
(2) Устройствата за ръчно прекъсване на 
веригите за постоянен ток и за променлив ток 
на фотоволтаичните електрически централи 
за производство на електрическа енергия от 
слънчева енергия се обозначават със знаци 
съгласно т. II от приложение № 5а.