Държавен вестник, бр. 80, 2004 г., стр. 10

С Т Р .  10
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  80
(2) В списъка на надпроектните аварии се
включват, ако не са предотвратени от свойст-
вата на вътрешна самозащита на реакторната
инсталация и нейната конструкция: пълна за-
губа на вътрешно и външно електрозахранва-
не; очаквани преходни режими без сработване
на аварийната защита на реакторната инстала-
ция; загуба на крайния поглътител на топлина-
та и дълговременна загуба на системи за безо-
пасност при постулирани в проекта изходни
събития, изискващи тяхната работа.
(3) Ако анализът на последствията от над-
проектни аварии не потвърждава изпълнение-
то на критериите по чл. 10, ал. 3, в проекта се
предвиждат допълнителни технически решения
за управление на тежките аварии с цел ограни-
чаване на техните последствия.
Чл. 13. Конструкциите, системите и компо-
нентите, важни за безопасността, включител-
но софтуерът на управляващите системи, на
ИЯИ се определят и класифицират по класове
на безопасност. Те се проектират, изработват,
монтират, изпитват, експлоатират и поддържат
по начин, който осигурява тяхното качество,
включително надеждността им, в съответствие
с класификационен план.
Чл. 14. Изследователските ядрени инстала-
ции се класифицират според основните им ха-
рактеристики и изпълняваните функции. Кла-
сифицирането се определя в проекта на ИР спо-
ред мощността на инсталацията, масата и ха-
рактеристиките на делящия се материал, енер-
гията на флуидите, изискването за наличие на
бариери и тяхната защита според реализация-
та на концепцията за дълбоко ешелонираната
защита.
Чл. 15. Изследователските ядрени инстала-
ции се класифицират в следните групи:
1. група I: изследователски ядрени инстала-
ции, които не изискват наличието на специал-
ни системи за охлаждане на горивото в аварий-
ни ситуации и на системи за продължително
отвеждане на остатъчното топлоотделяне, при
които изхвърляне на радиоактивни вещества
извън предвидените с проекта бариери е въз-
можно само при преки въздействия върху ком-
понентите на реактора, породени от различни
външни и вътрешни събития;
2. група II: изследователски ядрени инстала-
ции с по-голяма мощност и/или работещи при
по-високи топлотехнически параметри на топ-
лоносителя, при които за предотвратяване пов-
реждането на ядреното гориво и изхвърлянето
на радиоактивни вещества в околната среда над
допустимите граници е необходимо в проекта
да бъдат предвидени специални системи за бе-
зопасност и за отвеждане на остатъчното топ-
лоотделяне.
Чл. 16. Системите и оборудването на ИЯИ
се класифицират според важността им за безо-
пасността в следните класове:
1. клас “А”—системите на ИЯИ, които мо-
гат да бъдат определени като важни за безопас-
ността, ако:
а) техен отказ води до по-високо от устано-
веното за условията на нормална експлоатация
радиационно облъчване на персонала и/или
населението;
б) предотвратяват предвидени в проекта
експлоатационни събития, водещи до аварий-
ни условия;
в) изпълняват функции за ограничаване на
последствията от отказ на КСК;
2. клас “Б”—останалите системи на ИЯИ,
които не са включени в т. 1.
Чл. 17. В зависимост от изпълняваните фун-
кции системите и елементите от клас “А” се
подразделят на следните категории:
1. категория 1: елементи на ИЯИ, чиито от-
кази са изходни събития за надпроектни ава-
рии, както и елементи, чийто отказ води до
превишаване на установените предели за про-
ектни аварии;
2. категория 2: системи и елементи, отка-
зите на които са изходно събитие, водещо до
превишаване на установените предели за нор-
мална експлоатация, но в границите, опреде-
лени за установените проектни аварии; в тази
категория се включват и елементите, чиито
откази водят до неизпълнение на функции на
безопасност;
3. категория 3:
а) конструкции, системи и компоненти, важ-
ни за безопасността, извън първа и втора кате-
гория, както и системи и елементи, отказите на
които водят до превишаване на установените
нива за въздействие на йонизиращите лъчения
върху персонала и населението при нормална
експлоатация;
б) системи и елементи, предназначени за
радиационен контрол и радиационна защита.
Чл. 18. (1) Класификацията определя за
КСК от клас на безопасност “А” за различни-
те групи:
1. подходящите норми и стандарти за про-
ектиране, изработване, монтиране и инспек-
тиране;
2. степента на резервиране, необходимостта
от аварийно електрозахранване, квалификаци-
ята за работа при определени експлоатационни
състояния и аварийни условия;
3. степента на работоспособност на КСК,
която трябва да бъде отчетена в детерминис-
тичните анализи на безопасността;
4. мерките за осигуряване на качеството.
(2) Включените в клас “Б” КСК се проекти-
рат съгласно изискванията на общопромишле-
ни норми и стандарти, посочени в проекта.
Чл. 19. (1) Конструкциите, системите и ком-
понентите, включени в клас на безопасност “А”,
трябва да издържат на условията на постулира-
ните изходни събития.