Държавен вестник, бр. 26, 2008 г., стр. 39

Б Р О Й  26
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  39
4. изготвя план, съгласуван с териториални-
те органи за пожарна и аварийна безопасност.
Чл. 70. В зависимост от приетата структура
за техническо обслужване и ремонти функции-
те за подготовката и изпълнението им се раз-
пределят между съответните звена и изпълни-
тели, включващи:
1. отделите за подготовка на ремонтите;
2. ремонтния персонал и звената за ремонти;
3. фирмите за специализиран ремонт.
Чл. 71. (1) Техническото обслужване и пла-
новите ремонти се извършват във вид и по обем,
осигуряващ поддържането в изправно и рабо-
тоспособно състояние на енергообзавеждане-
то, като се отчита фактическото състояние,
променящите се условия на работа и периодич-
ните възстановявания.
(2) За плановите ремонти се разработват
графици—годишни, тримесечни и месечни.
(3) Периодичността на ремонтите се опре-
деля съобразно техническото състояние на съ-
оръженията, изискванията на нормативните
актове и предписанията на производителите,
както и приетата система за ремонт.
(4) Времетраенето на ремонтите се опреде-
ля съобразно вида на ремонта и производстве-
ната програма на предприятието.
Чл. 72. (1) Ръководителят на предприятието
назначава комисия за оценяване състоянието
на съоръженията преди започване на ремонта.
Показателите, които трябва да бъдат постиг-
нати след извършване на ремонта и по които се
оценява качеството му, се разработват в техни-
ческата документация по ремонта или се запис-
ват в договорите с външните изпълнители.
(2) Конструктивни изменения на сгради, ос-
новни съоръжения и електрически схеми се раз-
решават само след съгласуване с проектанта и
специализираните държавни контролни органи.
Чл. 73. (1) След основен ремонт съоръжени-
ята се приемат от комисия по програма, съгла-
сувана с изпълнителите и утвърдена от ръково-
дителя на предприятието.
(2) Енергообзавеждане, на което е извършен
основен ремонт, подлежи на изпробване под
товар с продължителност не по-малка от 24 h.
(3) Когато при изпробването по ал. 2 се от-
крият дефекти, които възпрепятстват работата
с номинален товар или изискват незабавно спи-
ране, ремонтът се смята за незавършен до отс-
траняване на дефектите, след което изпробва-
нето се повтаря.
Чл. 74. (1) При приемане на съоръжения след
ремонт се извършва оценка на ремонта, включ-
ваща качество на изпълнените ремонтни рабо-
ти и постигнатите качествени показатели.
(2) Оценката по ал. 1 се извършва на два
етапа:
1. предварителна—след изпробването под то-
вар при предавателно-приемателните изпитвания;
2. окончателна—след получаване на резул-
татите от едномесечната гаранционна експло-
атация, по време на която е завършила провер-
ката на работата при всички експлоатационни
режими и са проведени следремонтни изпитва-
ния и настройки.
(3) При окончателната оценка се преце-
няват:
1. съответствието на техническото състоя-
ние на ремонтираните възли, механизми и сис-
теми с изискванията по тази наредба и на дейс-
тващата техническа нормативна уредба;
2. постигнатата стабилност и надеждност в
работата при едномесечната гаранционна екс-
плоатация;
3. постигнатите технико-икономически по-
казатели и съответствието им с предвидените.
Чл. 75. Досиетата за извършените ремонти,
модернизации и подобрения и съпровождаща-
та ги документация се съхраняват до извеждане
на съоръженията от експлоатация.
Г л а в а  ш е с т а
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ЕНЕРГИЙ-
НАТА ЕФЕКТИВНОСТ
Чл. 76. Ръководителят на предприятието раз-
работва и изпълнява организационно-техничес-
ки мероприятия за повишаване на енергийната
ефективност на енергообзавеждането, които
включват:
1. изготвяне на инструкции, таблици и гра-
фици за ефективно управление на технологич-
ните режими;
2. упражняване на контрол на ефективност-
та на работата по определени технико-иконо-
мически показатели (ТИП), определени в прак-
тиката и техническата документация;
3. извършване на периодичен анализ на ТИП
за оценяване състоянието на съоръженията,
режимите на работа, разхода на електрическа
енергия и ефективността на извършените орга-
низационно-технически мероприятия;
4. водене на отчетност—сменна, месечна,
годишна, на получената и обработена технико-
икономическа информация.
Чл. 77. (1) Ръководителят на предприятието
осигурява разработването на нормативни енер-
гийни характеристики на енергообзавеждане-
то, които съдържат най-малко:
1. показатели за икономична и ефективна
работа на съоръженията;
2. данни, необходими за оптимално разпре-
деление на товарите между съоръженията;
3. условията, при които са разработени, и
качеството на електрическата енергия;
4. поправките за отклоненията от нормал-
ната схема и работните параметри.
(2) В енергийните характеристики по ал. 1
се документират отчитаните данни за показа-
телите:
1. специфичен разход на енергия за единица
произведена продукция;
2. технологичен разход на енергия за собст-
вени нужди.