Държавен вестник, бр. 76, 2016 г., стр. 63

БРОЙ  76	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  63  
Чл. 117. Корпусът на реактора и тръбопро­
водите под налягане се проектират и изра­
ботват с осигуряване на най-високо качество 
по отношение на избора на материали, норми 
за проектиране, пригодност за инспектиране 
и производство.
Чл. 118. Вътрешните компоненти на сис­
темата на контура на топлоносителя на 
реактора се проектират така, че да се сведе 
до минимум вероятността за отказ и свър­
заните с него последващи откази и повреди 
на други компоненти при всички експлоата­
ционни състояния и аварии без стопяване 
на ядрено гориво.
Чл. 119. (1) Компонентите на контура на 
топлоносителя на реактора се проектират, 
произвеждат и разполагат така, че през срока 
на експлоатация на ЯЦ да има възможност да 
се инспектират и изпитват през определени 
интервали. 
(2) С изпълнението на програма за наблю­
дение на контура на топлоносителя на реак­
тора се осигурява контрол на влиянието на 
облъчването, образуването на пукнатини при 
корозия под напрежение, окрехкостяването и 
стареенето на конструкционните материали, 
особено в местата с високо ниво на облъчване 
и други фактори.
Чл. 120. В проекта се предвиждат средства 
за контрол и регулиране на количеството, 
температурата и налягането на топлоносителя, 
които имат достатъчен капацитет, за да се 
осигури спазване на проектните предели при 
всички експлоатационни състояния, с отчита­
не на обемните изменения и неплътностите.
Чл. 121. (1) В проекта се предвиждат 
системи за очистване на топлоносителя на 
реактора от радиоактивни вещества, вклю­
чително активирани продукти на корозия и 
продукти на делене. 
(2) Капацитетът на системите по ал. 1 тряб­
ва да се основава на проектните предели за 
неплътност на горивото и консервативен запас 
за осигуряване на практически достижимото 
ниско ниво на активност на топлоносителя.
Раздел VI
Системи за охлаждане на активната зона и 
отвеждане на топлината към краен поглътител
Чл. 122. За изпълнение на основната функ­
ция на безопасност „отвеждане на топлината 
от активната зона към краен поглътител“ 
след планово спиране на реактора, при и 
след очаквани експлоатационни събития и 
при аварийни условия в проекта на ЯЦ се 
предвиждат:
1. системи за отвеждане на остатъчното 
топлоотделяне от активната зона;
2. системи за аварийно отвеждане на то­
плината от активната зона;
3. системи за отвеждане на топлината към 
краен поглътител.
Чл. 123. Системите за отвеждане на оста­
тъчното топлоотделяне от активната зона в 
спряно състояние на реакторната инсталация 
се проектират с достатъчен капацитет за оси­
гуряване спазването на проектните предели 
за ядреното гориво, за системата на контура 
на топлоносителя и за конструкциите, важни 
за безопасността. 
Чл. 124. (1) Системите за аварийно отвеж­
дане на топлината от активната зона трябва да 
осигуряват възстановяване и поддържане на 
охлаждането на ядреното гориво в аварийни 
условия, включително при нарушена цялост 
на системата на контура на топлоносителя. 
За надеждно изпълнение на функцията на 
безопасност в проекта на системите се от­
чита загуба на външно електрозахранване и 
единичен отказ и се осигурява достатъчно 
резервиране, разнообразие и независимост. 
(2) Ефективността на системите за аварийно 
отвеждане на топлината от активната зона, 
заедно с предвидените технически средства 
за откриване на изтичания от контура на 
топлоносителя на реактора, свойствата на 
вътрешна самозащита на реакторната инста­
лация и възможностите за изолиране, трябва 
да е достатъчна за изпълнение на следните 
изисквания:
1. да не се нарушават критериите за плът­
ност на обвивките на топлоотделящите еле­
менти и за цялост на ядреното гориво;
2. възможните химически реакции на 
взаимодействие на веществата в активната 
зона да се поддържат в установени приемливи 
граници;
3. възможното изменение на вътрешната 
геометрия на активната зона да позволява 
движение на органите за регулиране и преми­
наване на достатъчно количество топлоносител 
за охлаждането є;
4. да са осигурени условията за необхо­
димата продължителност на охлаждане на 
активната зона, включително наличие на 
достатъчно запас на топлоносител.
(3) Задействането и работата на системите 
за аварийно отвеждане на топлината от актив­
ната зона не трябва да води до повреда или 
нарушаване на функциите на други системи. За 
целта се предвиждат мерки, предотвратяващи:
1. възможността за достигане на критично 
състояние на реактора;
2. нарушаването на критериите за защита 
на границите на контура на топлоносителя на 
реактора, установени в проектните предели.
(4) В проекта се предвиждат възможности 
за дългосрочно отвеждане на топлината при 
аварии със стопяване на активната зона.
(5) Проектът на системите за аварийно 
отвеждане на топлина от активната зона тряб­
ва да позволява провеждане на периодични 
инспекции на компонентите и периодични 
изпитвания на системите за потвърждаване на: