Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 72

С Т Р .  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  72
(2) В технологичните командни зали и мес-
тата, където са инсталирани шкафовете на сис-
темите за управление и защити, температурата
на въздуха се поддържа не по-висока от 30 °С, а
относителната му влажност—не повече от 75 %.
Чл. 501. (1) На всички табла, пултове, техни-
чески средства за измерване и автоматизация,
кабели, импулсни линии, клемни кутии, клемо-
реди и изпълнителни механизми се поставят
трайни надписи за предназначението им и обоз-
начения според технологичните схеми.
(2) На измервателните уреди се поставя мар-
кировка или индикация за пределно допусти-
мата стойност на измерваната величина, а на
тези, включени в защитата—и стойността на
задействането є.
Чл. 502. До първичните уреди, изпълнител-
ните механизми и отборните устройства се оси-
гурява свободен достъп за наблюдение и ремонт,
а площадките за обслужване се обезопасяват.
Чл. 503. Местата на преминаване на импул-
сните и кабелните линии през стени и плочи,
както и въводите им в таблата (шкафовете) в
командната зала се уплътняват. Състоянието
на уплътнението периодично се проверява, как-
то и след извършването на ремонтни работи.
Чл. 504. (1) Не се допуска работа на импул-
сните линии с пропуски и без съпътстващи ин-
сталации, осигуряващи нормална работа на
линиите, при отрицателни температури на окол-
ната среда.
(2) Импулсните линии се продухват перио-
дично в срокове, определени с вътрешна ин-
струкция.
(3) Първичната спирателна арматура на от-
борните устройства осигурява възможност за
сигурно изключване на импулсните линии при
работа на основното съоръжение.
Чл. 505. (1) Спирателната арматура, изпол-
звана в системите с дистанционно управление,
в процеса на експлоатацията се проверява за
плътност.
(2) Плътността при затваряне  се осигурява
от сервомеханизмите без необходимост от ръч-
но дозатваряне.
(3) Регулиращата арматура се проверява в
съответствие с разходните характеристики.
Чл. 506. (1) Не се допуска извеждането от
работа на изправни технологични защити.
(2) Допуска се извеждане на защити от рабо-
та в случаите:
1. на преходни режими, когато е отбелязано
в инструкцията за експлоатация на основното
съоръжение;
2. при очевидна неизправност на защитата
или получен сигнал за това;
3. за периодична проверка съгласно утвър-
ден график;
4. при други случаи с разпореждане на ръко-
водителя по експлоатацията.
(3) Извеждането на защитите се регистрира
в оперативния дневник и в дневника за разпо-
реждане.
Чл. 507. Извършването на ремонтни и други
дейности във веригите на включени защити се
забранява.
Чл. 508. (1) В енергийните обекти се изготвя
карта (дневник) със стойностите за настройва-
не на технологичните защити.
(2) Стойностите и времената на задействане
на технологичните защити се определят в про-
ектите и от производителите на защитаваните
съоръжения.
(3) В случаите на реконструкция на техноло-
гичните съоръжения стойностите и времената на
задействане на защитите се определят опитно.
(4) Устройствата на защитите след задаване
стойността на задействане се осигуряват срещу
непреднамерена промяна и се пломбират.
(5) Снемането на осигуровката и пломбата
се разрешава само при изключена защита и след
записване в оперативния дневник.
Чл. 509. (1) Технологичните защити се ком-
плектуват с устройства за сигнализация и ре-
гистриране на първопричината за заработване,
включени през цялото време на работа на за-
щитаваното съоръжение.
(2) Всички случаи на заработване или неза-
работване на защитите се водят на отчет, а
причините се анализират.
Чл. 510. (1) Автоматизираните системи за
управление се въвеждат в експлоатация  в със-
тояние да поддържат зададения технологичен
режим на съоръженията.
(2) Изключване на изправни системи и еле-
менти от тях се допуска само в случаите, указа-
ни в експлоатационните инструкции на съоръ-
женията.
Чл. 511. За всяка АСУ, въведена в експлоата-
ция, се води досие с данни за параметрите на
настройките и ползваните програмни продукти.
Г л а в а  д в а д е с е т  и  ш е с т а
ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДОХИМИЧНИ
РЕЖИМИ НА ТОПЛОЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ
ЦЕНТРАЛИ И ТОПЛОПРЕНОСНИТЕ
МРЕЖИ
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 512. В ТЕЦ и топлопреносните мрежи се
осъществява контрол и управление на всички
химически и физикохимически процеси, про-
тичащи в основните и спомагателните съоръ-
жения, които работят с вода, пара, кондензат
или техните повърхности са в контакт с тях.
Чл. 513. Водохимичният режим (ВХР) оси-
гурява експлоатационна сигурност и икономич-
на работа на съоръженията, като не се допуска
образуване на отложения, шлам, биологични
обраствания или протичане на корозия по тях
от страна на топлоносителя или работния флу-
ид (вода, пара, кондензат), както и замърсява-
не на околната среда.