Държавен вестник, бр. 27, 2017 г., стр. 28

СТР.  28	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  27
ща, стълбищни рамена, инсталационни шахти, 
стени на складове и производствени помещения, 
врати в пожарозащитните прегради;
2.3.2.1.7. огнезащита на стоманени конструк-
тивни елементи – начини на изпълнение на 
покритията в зависимост от вида на сечението 
на стоманените конструктивни елементи: отво-
рени профили – П профил; І профил; L профил;  
Т профил и др.; затворени профили (правоъгълни, 
квадратни); O (кръгли профили); Δ (триъгълни) и 
др., фактор на масивност, технология на нанасяне 
на огнезащитните състави, външни (атмосферни) 
условия, минимален брой слоеве и др.;
2.3.2.1.8. класове по реакция на огън на про-
дуктите за конструктивни елементи, за покрития 
на вътрешни (стени, тавани и подове) и външни 
повърхности, за технологични инсталации, уред-
би и съоръжения (вентилационни, отоплителни, 
електрически и др.) в зависимост от вида на 
сградата и предназначението на помещенията;
2.3.2.1.9. определяне населеността на сградата и 
оценка на безопасността на евакуацията съгласно 
изискванията на Наредба № Із-1971 за СТПНОБП.
2.3.2.2. Активни мерки за пожарна безопас-
ност:
2.3.2.2.1. обемнопланировъчни и функционал-
ни показатели за пожарогасителни инсталации 
в зависимост от вида и предназначението на 
строежа, в т.ч. вид на инсталацията, площи, 
които подлежат на защита с пожарогасителна 
инсталация, изчислителни стойности на ораз-
меряването на инсталацията, проектни водни 
количества, блокировки и др.;
2.3.2.2.2. обемнопланировъчни и функцио­
нални показатели за пожароизвестителни инста-
лации в зависимост от вида и предназначението 
на строежа, в т.ч. вид на инсталацията, площи, 
които подлежат на защита с пожароизвестителна 
инсталация, местоположение на централата, сте-
пен на защита на оборудването, блокировки и др.;
2.3.2.2.3. обемнопланировъчни и функцио-
нални показатели за оповестителни инсталации 
в зависимост от вида и предназначението на 
строежа, в т.ч. площи, подлежащи на озвучаване; 
задействане на инсталацията и др.;
2.3.2.2.4. обемнопланировъчни и функцио­
нални показатели за димо- и топлоотвеждащи 
инсталации в зависимост от вида и предназначе-
нието на строежа, в т.ч. помещения и зони, подле-
жащи на димо- и топлоотвеждане, определяне на 
незадимяемата зона в помещенията, определяне 
на димен сектор, кратност на обмена на димо- и 
топлоотвеждащите инсталации, брой, кратност 
на въздухообмена при аварийна вентилационна 
инсталация, размери и разположение на димо- и 
топлоотвеждащите устройства (люкове) и др.;
2.3.2.2.5. функционални показатели за водо-
снабдяване за пожарогасене в зависимост от вида 
и предназначението на строежа, в т.ч. брой на 
пожарните хидранти, водопровод за пожарогасе-
не, резервоар, водоизточник (обем), засмукване 
и възстановяване на водните количества и др.;
2.3.2.2.6. функционални показатели за пре-
носими уреди и съоръжения за първоначално 
пожарогасене, в т.ч. вид и брой на уредите и 
съоръженията за помещение, за етаж или за 
цялата сграда;
2.3.2.2.7. функционални показатели на ева-
куационно осветление в зависимост от вида и 
предназначението на строежа, в т.ч. минимална 
осветеност по пътищата за евакуация, защита от 
топлина на елементите на инсталацията и др.;
2.3.2.2.8. блок-схема на проектираните активни 
мерки за защита (със самостоятелно задействане 
или управляване от ПИС), начин на привежда-
нето им в действие и осигурените блокировки 
за съвместна работа на системите.
2.3.2.2.9. графичната част на проекта съдържа:
2.3.2.2.9.1. графични материали (в т.ч. чертежи) 
с нанесени пасивни мерки, спецификации на 
строителните продукти и защита на конструк-
тивните елементи, отнасящи се до безопасността 
при пожар;
2.3.2.2.9.2. пътища за противопожарни цели, 
стълби за пожарогасителни и аварийно-спаси-
телни дейности;
2.3.2.2.9.3. графични материали с параметри 
на евакуационните пътища и изходи.
Забележка. Графичните материали за всяка 
от активните мерки за пожарна безопасност са 
елемент и се съдържат в отделните части на ин-
вестиционния проект.
2.4. Работен проект
2.4.1. Основни работи по част „Водоснабдяване, 
канализация и пречистване на водите“
Проектиране за получаване на разрешение 
на строеж и изграждане на обекта:
 – Част „Водоснабдяване и канализация на 
работния проект“ се изработва в самостоятелни 
раздели за водоснабдителните и канализационни-
те мрежи и/или за сградните инсталации, като в 
зависимост от конкретните нужди се изработват 
допълнително:
1. детайли на нестандартни елементи от ин-
сталацията и на местата, в които те се пресичат 
с други инсталации;
2. допълнително изработване на детайли за 
монтаж, като се отразяват и евентуално настъ-
пилите промени в инсталациите в сравнение с 
техническия проект;
3. аксонометрични схеми на инсталациите 
с показани на тях всички характерни данни за 
инсталацията;
4. машинно-конструктивни чертежи за сложни 
възли и елементи на съоръженията (на пречис-
твателни станции, помпени станции, хидрофорни 
уредби и др.) – при необходимост;
5. детайли на съоръжения към водоснаб-
дителните и канализационните мрежи или на 
техните нестандартни елементи – по преценка 
на проектанта.
 – Изчисленията към част „Водоснабдяване и 
канализация на работния проект“ са със съдър-
жанието на част „Водоснабдяване и канализация 
на техническия проект“.
2.4.2. Основни работи по част „Пожарна без-
опасност“ по смисъла на приложение № 3 към 
чл. 4, ал. 1 от Наредба № Iз-1971 за СТПНОБП: