Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 35

БРОЙ  61	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  35   
№ 2 от 2004 г. за минималните изисквания 
за здравословни и безопасни условия на труд 
при извършване на строителни и монтажни 
работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.) и на специ­
фичните изисквания, посочени в плана за 
безопасност и здраве.
(3) При изграждането на сградите и съоръ­
женията на водоснабдителните системи освен 
изискванията на тази наредба се спазват и 
изискванията на нормативните актове, в които 
са определени правилата при изпълнението 
на СМР и приемането на съответните видове 
строителни конструкции.
(4) Довършителните работи и изолациите 
на основните и спомагателните сгради и 
съоръжения се изпълняват в съответствие 
с изискванията за влагоустойчивост и коро­
зионоустойчивост.
Чл. 216. (1) Преди започване изгражда­
нето на елементите на водоснабдителните 
системи се осъществяват входящ контрол на 
предвидените с проекта строителни продукти, 
устройства и съоръжения, проверка на доку­
ментите за удостоверяване на съответствието 
със основните изисквания към строежите и 
техническата документация.
(2) Не се допуска използването на строител­
ни продукти с технологични дефекти, пукна­
тини и отклонения от допустимите стойности, 
посочени в техническите им спецификации.
Чл. 217. При приемането на завършените 
СМР на елементите на водоснабдителните 
системи се извършват необходимите огледи 
и изпитвания за удостоверяване на съответ­
ствието им с издадените строителни книжа 
и правилата за изпълнение на СМР, като се 
съставят необходимите актове и протоколи 
съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне 
на актове и протоколи по време на строител­
ството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.).
Чл. 218. Разрешаването на ползването на 
водоснабдителните системи и определянето 
на гаранционните срокове за изпълнени СМР, 
съоръжения и строителни обекти за отстра­
няване на скрити дефекти след приемането и 
въвеждането им в експлоатация се извършват 
при условията и по реда на Наредба № 2 от 
2003 г. за въвеждане в експлоатация на стро­
ежите в Република България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнени строителни 
и монтажни работи, съоръжения и строителни 
обекти (ДВ, бр. 72 от 2003 г.).
Чл. 219. Техническите актове и протоколи 
за приемане и въвеждане в експлоатация се 
съставят преди пускането на отделен елемент 
на водоснабдителната система в пробна екс­
плоатация.
Чл. 220. Елементите на водоснабдителните 
системи се дезинфекцират преди въвеждането 
им в експлоатация.
Чл. 221. (1) Параметрите на елементите на 
водоснабдителната система, които са предвиде­
ни в проекта, реализирани при изграждането 
и приети при въвеждането в експлоатация, се 
поддържат чрез техническа експлоатация в про­
цеса на нормална експлоатация на системата.
(2) Собственикът на водоснабдителната 
система определя лицата, които носят от­
говорност за техническата експлоатация на 
отделни нейни елементи.
(3) По време на техническата експлоата­
ция на водоснабдителната система се създава 
система за техническо обслужване и ремонт 
на оборудването, за което се води съответна 
техническа документация.
(4) При техническата експлоатация на 
водоснабдителните системи се спазват изис­
кванията на Наредба № 9 от 2004 г. за осигу­
ряване на здравословни и безопасни условия 
на труд при експлоатация и поддържане на 
водоснабдителни и канализационни системи 
(ДВ, бр. 93 от 2004 г.).
Г л а в а  д е с е т а
ИЗГРАЖДАНЕ, ИЗПИТВАНЕ И ЕКСПЛОА­
ТАЦИЯ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
Раздел І
Изграждане на съоръжения за водовземане 
от подземни води
Чл. 222. (1) Изграждането на подземната 
част на съоръжения за подземни води, пред­
назначени за водовземане или за изкуствено 
подхранване на подземните води, се извършва 
при условията и по реда на Наредба № 1 от 
2007 г. за проучване, ползване и опазване на 
подземните води.
(2) Надземната част (шахтите) на съоръже­
нията за подземни води по ал. 1 се изгражда в 
съответствие с издадените строителни книжа, 
правилата и нормативите на тази наредба и 
на нормативните актове, с които се определят 
правилата при изпълнение на строителните и 
монтажните работи на видовете строителни 
конструкции.
Чл. 223. (1) При изграждане на надземната 
част на тръбни кладенци се осигурява:
1. устието на тръбния кладенец да е с 
височина не по-малко от 0,2 m над дъното 
на шахтата;
2. ненарушаване на целостта на обсадните 
тръби и тяхната циментация;
3. изолация за предотвратяване прониква­
нето на повърхностни води в шахтата и около 
устието на тръбния кладенец.
(2) Изискването по ал. 1, т. 2 не се прила­
га, когато дъното на шахтата е разположено 
под земната повърхност. В тези случаи след 
отстраняване на обсадните тръби, разположе­
ни над предвидената височина на устието на 
тръбния кладенец, се осигурява хидроизолация 
на тръбите преди изграждане на шахтата.