Държавен вестник, бр. 107, 2004 г., стр. 60

С Т Р .  60
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  107
(2) Автомобилните газоснабдителни станции
за компресиран (сгъстен) природен газ включ-
ват цялото оборудване от входния фланец до
уреда за зареждане на автомобили на газостан-
цията, който се счита за крайната им точка.
Чл. 128. (1) Газовите компресори и съдовете
под налягане към тях се разполагат в помещение,
под навес или във фабрично изградени модули.
(2) Всички останали съдове, работещи под
налягане, бутилки и газопроводи се предвиж-
дат за монтаж на открито или под навес.
Чл. 129. Компонентите на автомобилните
газоснабдителни станции се разполагат така,
че да осигуряват:
1. бързо отдалечаване на намиращите се в
тях превозни средства при необходимост;
2. лесно навлизане на пожарни автомобили
и линейки;
3. избягване на взаимодействието между
моторните превозни средства;
4. ефикасна защита от удари от моторните
превозни средства на стационарните съоръжения,
съдове под налягане, тръбопроводи и други;
5. разстояния не по-малки от 5 m между две
съседни колонки за зареждане.
Чл. 130. За създаване на възможност за пъл-
но изолиране на автомобилните газоснабдител-
ни станции се проектират ръчни спирателни
вентили най-малко на следните места:
1. на захранващия тръбопровод на комп-
ресора;
2. на входа и изхода на всяка група съдове
или бутилки за съхранение на природен газ под
налягане;
3. на входа на колонката за зареждане с газ;
4. на захранващия газопровод на границата
на технологичното оборудване.
Чл. 131. При проектиране на газопроводите
и технологичното оборудане на автомобилните
газоснабдителни станции се спазват правилата
и нормативите на чл. 199—204 от наредбата по
чл. 200, ал. 1 ЗЕ.
Г л а в а  ш е с т а
ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИ-
РАНЕ НА ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА
НА СГРАДНИТЕ ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 132. (1) Сградните газови инсталации
включват газопроводите, съоръженията и уре-
дите за природен газ, както и комините за от-
веждане на димните газове от газовите уреди
след границата на разпределителната мрежа.
(2) В жилищни сгради—етажна собственост,
сградна газова инсталация е всяка газова ин-
сталация от вътрешните газови инсталации на
потребителите в отделните имоти, която започ-
ва след средствата за измерване на природния
газ—собственост на разпределителното пред-
приятие, както и газовата инсталация в общите
части на сградата, захранваща отделните газо-
ви инсталации на потребителите.
(3) В административни и общественообслуж-
ващи сгради сградна газова инсталация е вът-
решната газова инсталация, която започва след
границата на разпределителната мрежа. Тя се
проектира като съвкупност от газопроводите,
съоръженията и уредите за природен газ, в т.ч.
комините за отвеждане на димните газове от
газовите уреди.
(4) Kогато границата на разпределителната
мрежа е извън сградата, към сградната инста-
лация се включва и газопроводът или външна-
та дворна газопроводна мрежа (газопроводи и
газови съоръжения) между границата на раз-
пределителната мрежа и вътрешната инстала-
ция в сградата.
Чл. 133. (1) Сградните газови инсталации се
проектират с налягане до 0,01 МРа включител-
но. Допуска се в помещения на отоплителни
котелни, изградени в сгради съгласно чл. 132,
ал. 3, да се проектират газопроводи с налягане
до 0,5 МРа включително, при условие че са оси-
гурени работна и аварийна вентилация, газо-
сигнализация и взривобезопасно осветление.
(2) Допуска се външната дворна газопровод-
на мрежа да се проектира с налягане до 0,5 МРа
включително.
(3) Допуска се изграждане на ГРП с входящо
налягане над 0,01 МРа до 0,5 МРа включително
в помещенията на отоплителни котелни цент-
рали в жилищни, общественообслужващи и
административни сгради.
Чл. 134. Сградната газова инсталация се
проектира при спазване изискванията на БДС
EN 1775.
Чл. 135. (1) Бутилките на бутилковите ин-
сталации и батериите от бутилки се монтират в
съответствие с изискванията на чл. 184 и 190 от
наредбата по чл. 200, ал. 1 ЗЕ за минимални
разстояния от съседните сгради, както следва:
1. за бутилки с вместимост до 1000 l—1,5 m;
2. за бутилки с вместимост над 1000 l до
10 000 l—3 m;
3. за бутилки с вместимост над 10 000 l—5 m.
(2) Допуска се намаляване на разстоянията
по ал. 1 с 50 на сто, когато бутилките и сградата
са отделени с негорима стена с височина най-
малко 1 m над бутилките и с граница на огнеус-
тойчивост 150 min.
Раздел II
Газопроводи на сградни газови инсталации
Чл. 136. (1) Газопроводите на сградните га-
зови инсталации се проектират от безшевни
или електрозаварени стоманени тръби, мед-
ни тръби, тръби от полиетилен с висока плът-
ност, тръби от пластифициран поливинил-
хлорид и от други видове тръби, предназначе-
ни за природен газ.
(2) Открити инсталации се проектират само
от метални тръби.
(3) Допуска се проектиране на открити ин-
сталации от тръби от друг материал, предназна-
чени за вграждането им в открити инсталации.