Държавен вестник, бр. 21, 2005 г., стр. 35

Б Р О Й  21
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  35
Чл. 393. При измерването на напрежения над
250 V в намотките на въртящи се машини, при-
съединени към измервателните уреди от посто-
янно действащите схеми на пултовете за управ-
ление, свързването се извършва преди пускане-
то на машината.
Чл. 394. Искренето на четки се наблюдава с
предпазен щит за лице.
Чл. 395. Съпротивлението на изолацията на
електрически машини се измерва, когато пос-
ледните са в покой и са изключени от захранва-
щото напрежение.
Чл. 396. Проводниците от клемите на изпит-
ваните машини се разкачват след изключване
на напрежението и при напълно спряно състо-
яние на машините.
Раздел ХIХ
Ръчни и преносими електрически инструменти,
преносими лампи и трансформатори
Чл. 397. Изискванията по този раздел се от-
насят за работа с ръчни и преносими електри-
чески инструменти, преносими лампи и транс-
форматори, присъединявани към напрежение
до 1000 V.
Чл. 398. По смисъла на тази правилник:
1. ръчни електрически инструменти са инст-
рументите с електрическо захранване, които при
работа се държат с ръце (ръка); към тях се отна-
сят ръчни бормашини, флексове, поялници и др.;
2. преносими електрически инструменти са
инструментите с електрическо захранване, пре-
мествани по време на работа, без отсъединява-
не от електрическото захранване;
3. преносими лампи са лампите (нажежаеми
или газоразрядни) в защитен корпус, окачвани
или държани в ръка по време на работа;
4. преносими трансформатори са трансфор-
маторите за безопасно свръхниско напрежение
или за защитно разделяне, с номинално захран-
ващо напрежение не по-високо от 400 V, премес-
твани по време на работа, без отсъединяване от
електрическото захранване; от трансформатори
за безопасно свръхниско напрежение се захран-
ват преносими лампи, ръчни инструменти и други
подобни; трансформаторите за защитно разде-
ляне създават разделен от захранващата мрежа
токов кръг, от който се захранва изделие с ниво
на електрическата изолация, което не съответ-
ства на условията на работната среда; към пре-
носимите трансформатори се отнасят и някои
типове заваръчни трансформатори, зарядни ус-
тройства за акумулатори и др.
Чл. 399. (1) Допускат се за работа само ръч-
ни и преносими електрически инструменти, пре-
носими лампи и трансформатори с оценка за
съответствие със съществените изисквания съг-
ласно Закона за техническите изисквания към
продуктите (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм.,
бр. 63 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2002 г.,
изм., бр. 18 от 2003 г.).
(2) За изделията по ал. 1, изготвени съглас-
но изискванията на хармонизирани български
стандарти с европейските, не се изисква оценка
за съответствие със съществените изисквания.
Чл. 400. (1) Преносимите лампи в зависи-
мост от характеристиката на средата по отно-
шение на опасността за поражение от електри-
чески ток се захранват с напрежение не по-ви-
соко от:
1. за среда с нормална опасност—промен-
ливо напрежение 42 V или постоянно напре-
жение 48 V;
2. за среда с повишена и особена опасност,
включително и извън помещенията—промен-
ливо или постоянно напрежение 24 V;
3. в метални резервоари, котли, тунели, кла-
денци и др.—променливо или постоянно напре-
жение 12 V.
(2) Допуска се в среда с повишена и особена
опасност за поражение от електрически ток
използването на защитно изолирани преноси-
ми лампи (клас II) за номинално променливо
напрежение 220 V, ако дължината на захранва-
щия кабел не превишава 10 m.
(3) Дължината на захранващия кабел по ал. 2
не се ограничава, когато е присъединен към
защитен прекъсвач за токове с нулева последо-
вателност, с номинален ток на задействане не
по-голям от 30 mА.
Чл. 401. (1) Ръчните и преносимите елек-
трически инструменти и преносимите трансфор-
матори в зависимост от характеристиката на
средата по отношение на опасността за пора-
жение от електрически ток се захранват с на-
прежение не по-високо от:
1. за среда без повишена опасност—промен-
ливо напрежение 220/230 V за еднофазните и
380/400 V за трифазните или постоянно напре-
жение 220 V;
2. за среда с повишена и особена опасност,
включително и извън помещенията—промен-
ливо напрежение 42 V или постоянно напреже-
ние 48 V;
3. в метални резервоари, котли, тунели, кла-
денци и други подобни—постоянно или промен-
ливо напрежение 24 V.
(2) Защитно изолираните ръчни и преноси-
ми електрически инструменти и трансформа-
тори (клас II) се захранват с номинално про-
менливо напрежение 220/230 V за еднофазните
и 380/400 V за трифазните независимо от харак-
теристиката на средата.
(3) Препоръчва се присъединяването към
мрежата на инструментите и трансформатори-
те по ал. 2 през защитен прекъсвач за токове с
нулева последователност, с номинален ток на
задействане не по-голям от 30 mА.
Чл. 402. Допуска се работа с ръчни елек-
трически инструменти без защитна изолация
(клас I) за променливо напрежение не по-ви-
соко от 380/400 V в помещения с повишена и
особена опасност и извън помещенията, ко-
гато се захранват от:
1. линия или токов кръг през защитен пре-
късвач за токове с нулева последователност,
с номинален ток на задействане не по-голям
от 30 mА;
2. защитно разделен токов кръг с непрекъс-
нат контрол на изолацията;