Държавен вестник, бр. 31, 2014 г., стр. 73

БРОЙ  31	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  73  
Чл. 76. (1) Мрежовият оператор определя и 
задава на възложителя и/или производителя 
режимите на работа и настройките на систе­
мите за управление и регулиране, мрежите за 
обмен на информация, релейните защити и 
автоматиките на територията на електриче­
ската централа, участващи във и влияещи на 
сигурното, безопасно и ефективно функцио­
ниране на ЕЕС.
(2) Възложителят и/или производителят е 
длъжен да спазва изискванията по ал. 1.
Чл. 77. (1) Техническата информация по 
чл. 52, ал. 1, т. 3 включва следните основни 
данни:
1. ниво на напрежение;
2. скица на терена, предназначен за изграж­
дане на електрическата уредба по чл. 72;
3. предполагаем график за производство на 
електрическа енергия (годишен, месечен, седми­
чен и дневен), когато се предвижда промяна в 
натоварването за различните периоди от време;
4. консумирана от мрежата електрическа 
мощност (активна и реактивна) по време на 
планово и аварийно спиране на агрегатите;
5. обща инсталирана мощност, мощност и 
вид енергиен източник за енергийните блокове.
(2) Според вида на първичните енергоносите­
ли информацията по чл. 52, ал. 1, т. 3 включва 
и следните данни:
1. за водни централи с инсталирана мощност 
над 10 MW:
а) характеристики на горен изравнител – ми­
нимално и максимално ниво, минимален 
и максимален воден обем (за ВЕЦ с горен 
изравнител);
б) характеристики на долен изравнител – ми­
нимално и максимално ниво, минимален и 
максимален обем, време за запълване при 
различни режими и брой на агрегатите (за 
ВЕЦ с долен изравнител);
в) минимален и максимален дебит (за ВЕЦ 
на течащи води – без регулиращи обеми, 
питейни водопроводи, напоителни канали в 
хидромелиоративната система);
г) разчетен напор;
д) номинален дебит;
2. за термични централи:
а) вид и проектна калоричност на използ­
ваното гориво;
б) специфичен разход на използвания вид 
гориво (по видове горива);
в) капацитет на складовете за горива по 
видове;
3. за газови централи:
а) капацитет на хранилището за газ;
б) минимално и максимално налягане на 
газ за работа на агрегата;
в) минимален и максимален дебит.
(3) За газови централи с комбиниран цикъл 
се представя поотделно информацията за газо­
вата и термичната част според изискванията за 
съответните централи съгласно ал. 1.
(4) За електрически централи с други некон­
венционални енергийни източници се предста­
вят данни, които са специфични за съответния 
енергиен източник.
(5) Информацията по чл. 52, ал. 1, т. 3 включ­
ва и следните проектни технически данни за 
основните съоръжения:
1. генератори – номинални параметри, P/Q 
диаграма, основни динамични параметри;
2. основни данни за възбудителната система, 
автоматичния регулатор на възбуждане и сис­
темния стабилизатор, за турбините и техните 
регулатори;
3. блокови и повишаващи трансформато­
ри – номинална мощност, номинално напре­
жение, напрежение на късо съединение;
4. описание на средствата за компенсиране 
на реактивната мощност за електрическите 
централи с асинхронни генератори;
5. описание на собствените нужди.
Чл. 78. (1) Преди включване на електрическа­
та централа в паралел с мрежата на мрежовия 
оператор производителят представя следните 
основни данни:
1. потвърждаване или актуализиране на 
данните по чл. 77; 
2. подробни технически данни от производи­
теля на генераторите (номинални електрически 
параметри, реактанси, времеви константи, 
параметри за устойчивост);
3. заводски данни за силовите трансфор­
матори – номинална мощност, номинално 
напрежение, напрежение на късо съединение.
(2) Преди включване на електрическата 
централа в паралел с мрежата се представят 
следните данни за първичните енергоносители 
и турбини:
1. за водни централи с инсталирана мощност 
над 10 MW:
а) минимална активна мощност и дебит по 
режимни характеристики за безкавитационна 
работа на хидроагрегатите;
б) минимално време за развъртане на аг­
регата и включване на генератора в паралел 
с ЕЕС;
в) разгонни обороти на турбоагрегата;
г) минимална и максимална скорост на про­
мяна на натоварването на турбината –  MW/min;
2. за термични централи:
а) описание на схемата на технологичния 
процес за подготовка на парата, блокова схема, 
параметри;
б) минимално време за включване на гене­
ратора в паралел с ЕЕС от студено състояние, 
от топло състояние, от горещо състояние;
в) минимална и максимална скорост на 
промяна на натоварването на турбината;
3. за газови централи:
а) минимално време за развъртане на агрега­
та и включване на генератора в паралел с ЕЕС;
б) минимална и максимална скорост на 
промяна на натоварването на турбината;