Държавен вестник, бр. 97, 2002 г., стр. 20

С Т Р .  20
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  97
сумация, както и климатичните условия в обс-
лужваната територия, когато газът се използва
за отопление;
2. налягането, което се изисква да се поддър-
жа в рамките на стойностите, които позволяват
правилно функциониране на регулаторите и
уредите при потребителите във всички части
на мрежата;
3. изискването за поддържане на минимал-
но налягане в разпределителната мрежа и нор-
малния обхват на налягането за осигуряване
безопасно използване на газа;
4. ограничението в скоростта на газа за пре-
дотвратяване на ерозионно износване и непри-
емлив шум.
Чл. 106. В зависимост от работното наляга-
не разпределителните мрежи се класифицират
на:
1. разпределителни мрежи с работно наля-
гане от 0,5 до 1,6 МРа включително;
2. разпределителни мрежи с работно наля-
гане от 0,2 до 0,5 МРа включително;
3. разпределителни мрежи с работно наля-
гане от 0,01 до 0,2 МРа включително;
4. разпределителни мрежи с работно наля-
гане до 0,01 МРа включително.
Чл. 107. (1) Зависимостите между налягани-
ята в разпределителните мрежи са съгласно
БДС ЕN12007-1.
(2) Максималното работно налягане трябва
да е равно или по-малко от проектното наляга-
не на разпределителната мрежа, включително
на нейните компоненти.
(3) Максималната зададена стойност на регу-
латора на налягане в работния поток не трябва да
превишава максималното работно налягане.
Раздел II
Разпределителни газопроводи
Чл. 108. (1) Разпределителните мрежи, вклю-
чително отклоненията към потребителите, се
изработват с тръби, арматура и фасонни еле-
менти от стомана, полиетилен висока плътност,
пластифициран поливинилхлорид или от други
материали, специфицирани за транспортиране
на природен газ за определено налягане.
(2) Металните разпределителни газопрово-
ди трябва да са от електрозаварени или безшев-
ни стоманени тръби с гарантиран химичен със-
тав и механични свойства, осигуряващи добра
заваряемост.
(3) Допуска се употребата на стоманени тръ-
би, които нямат декларация за съответствие,
след химически анализ и механични изпитва-
ния на пробни тела, взети от всяка партида
тръби.
(4) Изискванията за химичен състав и меха-
нични свойства на стоманените тръби са съг-
ласно БДС ЕN10208.
(5) Преминаването на разпределителния
газопровод от един в друг вид материал се осъ-
ществява посредством специални преходни
фасонни елементи на заварка или чрез меха-
нична връзка.
Чл. 109. (1) Стоманените тръби не може да
бъдат с по-малки дебелини от посочените в
таблица 1 от приложение № 1.
(2) Проектни изчисления не се извършват,
когато номиналната дебелина на стената е по-
голяма или равна на посочената в таблица 2 от
приложение № 1.
(3) Когато номиналните дебелини на стени-
те на стоманените тръби са съгласно таблица 1
от приложение № 1,  отстоянията в таблица 3 от
приложение № 1, без графи 13 и 14, и в таблица
4 от приложение № 1, без графи 7, 8 и 9, се на-
маляват с 50 на сто.
Чл. 110. (1) При използване на полиетиле-
нови тръби с висока плътност и пластифициран
поливинилхлорид максималното работно наля-
гане се определя съгласно БДС ЕN12007-2.
(2) При изчисления на тръбен ред по БДС
ЕN12007-2 се прилагат разстоянията в таблица
3 от приложение № 1 и в таблица 4  от приложе-
ние № 1.
(3) При използване на по-висок тръбен ред
от изчисления или материал от същия тръбен
ред с по-висока минимална допустима якост
разстоянията в таблица 3 от приложение № 2,
без графи 13 и 14, и в таблица 4 от приложение
№ 2, без графи 7, 8 и 9, се намаляват на 50 на сто.
Чл. 111. Спирателната арматура, фасонните
елементи и добавъчните материали, влагани в
разпределителните мрежи, трябва да са техно-
логично съвместими с материалите на разпре-
делителните газопроводи и да съответстват на
техническите спецификации.
Чл. 112. (1) Елементите на разпределител-
ните мрежи може да се полагат подземно, над-
земно или наземно в съответствие с предвиж-
данията на подробните устройствени планове,
така че през срока на експлоатация да не се
преместват във връзка с осъществяване на ново
строителство, предвиждано в действащите уст-
ройствени планове.
(2) Разпределителните мрежи, единичните
разпределителни газопроводи и абонатните
отклонения към потребителите се полагат под-
земно, под улични настилки и тротоари, в зеле-
ни площи и земеделски земи, в обхвата на пъ-
тища и под леглата на реки и други водни обек-
ти. Допуска се надземно полагане по негорими
автомобилни и пешеходни мостове, подлези и
надлези.
(3) Допуска се полагане на оптичните ка-
белни линии на технологичната далекосъобщи-
телна мрежа в траншеята на разпределителни-
те газопроводи.
Чл. 113. (1) Дълбочината на подземно пола-
гане на разпределителните газопроводи и съо-
ръженията на разпределителните мрежи тряб-
ва да е най-малко 0,8 m. Допуска се в участъци-
те, през които не се предвижда преминаване на
транспортни средства (озеленени площи и др.),
дълбочината на полагане да се намали до 0,6 m.
(2) Разстоянията от подземните газопрово-
ди и съоръжения на разпределителните мрежи
до елементите на другите мрежи и съоръжения