Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 24

СТР.  24	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  61
(5) Към въздушниците се предвиждат спи­
рателни арматури.
Чл. 142. (1) За изпразване и/или промиване 
на водопроводите, освен хидрантите, могат да 
се проектират и изпразнителни съоръжения.
(2) В зависимост от степента на риска за 
замърсяване на питейната вода за изпразнител­
ните съоръжения се предвиждат мерки срещу 
обратен поток, като шахта за свободно изти­
чане, възвратни клапи и защитни устройства 
срещу обратен поток съгласно БДС EN 1717 
„Защита срещу замърсяване на питейната вода 
във водоснабдителните инсталации и общи 
изисквания към устройства за предотвратяване 
на замърсяване при обратен поток“.
(3) Диаметърът на изпразнителната тръба 
е до 200 mm.
(4) При необходимост се предвиждат съ­
оръжения за утаяване и неутрализация преди 
изпускане на водите от изпразването и/или 
промиването на водопроводите в канализа­
ционната система.
(5) Не се допуска директно свързване на 
изпразнителното съоръжение с канализацион­
ната система.
Чл. 143. Външните водопроводи, главните 
и второстепенните клонове на водопроводната 
мрежа се проектират с наклон, не по-малък 
от 0,002 по посока на течението.
Чл. 144. (1) Водопроводите се проектират 
укрепени срещу натоварванията, предизвикани 
при смяна на посоката им или при промяна 
на диаметрите.
(2) Когато възникващите усилия не могат 
да бъдат поети от връзките на тръбите, на 
вертикалните и хоризонталните чупки на 
водопроводите се проектират опорни бло­
кове в съответствие с конкретните условия, 
действащите сили и характеристиките и вида 
на почвата.
Чл. 145. (1) Компенсатори се предвиждат на:
1. водопроводи, чиито съединения не мо­
гат да компенсират осовите премествания, 
предизвикани от температурните разлики на 
водата, въздуха или почвата;
2. водопроводи в тунели, канали или на 
опори в зависимост от конструкцията им, като 
разстоянието между компенсаторите и непод­
вижните опори се определя чрез изчисления;
3. водопроводи, положени в пропадъчни и 
свлачищни терени.
(2) Когато се проектира подземно полагане 
на водопроводи, изпълнени от заварени стома­
нени тръби, и свързване с чугунена фланцова 
арматура, незащитена от въздействието на 
осови опънни сили, се предвиждат компен­
сатори или подвижни съединения.
(3) Разстоянието между компенсаторите или 
неподвижните опори се изчислява по данни 
от техническите спецификации на тръбите.
Чл. 146. (1) Материалът и типът на тръбите, 
фасонните части и арматурите за водопро­
води и водопроводни мрежи се определят 
въз основа на статическите изчисления и 
съобразно санитарно-хигиенните изисквания, 
агресивността на почвата, категорията на 
водоснабдителната система и изискванията 
към качествата на водата.
(2) Тръби с повишени якостни характерис­
тики се проектират при необходимост:
1. при преминаване под железопътни ли­
нии, автомобилни пътища и други елементи 
на транспортната техническа инфраструктура;
2. в пресечните точки на водопровод с 
канализационен клон;
3. при полагане на водопроводи в трудно­
достъпни места, пропадащи терени, тинести и 
торфени почви, в руднични и карстови райони.
(3) При преминаване под река водопрово­
дът се изпълнява защитен в зависимост от 
конкретните условия.
Чл. 147. Уличните транзитни водопроводи 
се проектират с 0,2 m по-ниско от нивелетата 
на разпределителните водопроводи, мерено 
от темето.
Чл. 148. При проектиране на водопроводи 
в колектори се спазват нормите и правилата 
за проектиране на колектори за инженерни 
проводи и съоръжения в урбанизирани те­
ритории.
Чл. 149. (1) При преминаване под желе­
зопътни линии, автомагистрали и пътища и 
улици от І и ІІ клас водопроводите се проек­
тират в обсадна тръба или тунел.
(2) Вътрешният диаметър на обсадната 
тръба е най-малко:
1. за водопроводи с външен диаметър до 
125 mm – със 100 mm по-голям от външния 
диаметър на водопровода;
2. за водопроводи с външен диаметър от 125 
до 350 mm – с 200 mm по-голям от външния 
диаметър на водопровода;
3. за водопроводи с външен диаметър над 
350 mm – с 250 mm по-голям от външния 
диаметър на водопровода, като се определя 
на базата на предвидените дистанционери за 
монтаж.
(3) При определяне на светлото разстояние 
по ал. 2 между водопровода и обсадната тръба 
се вземат предвид дебелината на топлоизо­
лацията, ако е предвидена такава, както и 
начинът на монтиране.
(4) Допуска се проектиране на водопроводи 
без кожух под гарови железопътни коловози 
и промишлени релсови пътища.
(5) Най-малките хоризонтални светли 
разстояния между успоредно разположените 
технически проводи и водопроводите и отстоя­
нието на водопроводите от други съоръжения 
се определят при спазване на правилата и 
нормите за разполагане на технически проводи 
и съоръжения в населени места.
(6) Размерите на проходимите тунели се 
съобразяват с възможността за полагане и 
ремонт на тръбите.