Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 20

С Т Р .  20
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
Чл. 227. (1) Отоплението на акумулаторни-
те помещения се изпълнява с калориферно ус-
тройство, което се разполага извън акумула-
торното помещение и подава топлия въздух през
вентилационни канали.
(2) Допуска се парно или водно отопление в
акумулаторните помещения, изпълнено със
заварени тръби без фланци и вентили.
(3) Температурата в акумулаторните поме-
щения не трябва да бъде по-ниска от +10°С.
Чл. 228. Вратата на преддверието трябва да
се отваря навън и да бъде снабдена със секрет-
на брава, която може да се отваря свободно без
ключ. Помещението на акумулаторната бате-
рия трябва да бъде постоянно заключено.
Чл. 229. На вратите на акумулаторното по-
мещение трябва да се поставят съответни зна-
ци по безопасност на труда и пожарна безопас-
ност и табелки със следните данни:
1. категория на производството—съгласно
Наредба № 2 за противопожарните строител-
но-технически норми;
2. клас на помещението;
3. категория и група на взривоопасната среда.
Чл. 230. Агрегатът за зареждане трябва да
има мощност и напрежение, достатъчни за за-
реждането на акумулаторната батерия до 90 на
сто от капацитета є в продължение на не пове-
че от 6—8 h.
Чл. 231. Токоизправителните уредби, кои-
то се използват за зареждане на акумулатор-
ните батерии, трябва да се захранват от стра-
ната на променливия ток чрез разделителни
трансформатори.
Чл. 232. (1) Зареждащият двигател-генера-
тор трябва да има: автоматичен прекъсвач за
обратен ток, монтиран след постояннотоковия
агрегат, волтметър с превключвател и ампер-
метри във веригите на зарядния агрегат и аку-
мулаторната батерия.
(2) При земно съединение в мрежата на опе-
ративния ток трябва незабавно да се вземат
мерки за отстраняването му.
(3) Не се допуска работа под напрежение по
мрежата на оперативния ток, ако в нея има
земно съединение (освен при търсене на място-
то на земното съединение).
Чл. 233. Схемата на захранване на консума-
торите, които не допускат прекъсване на опе-
ративния ток, трябва да осигурява възможност
за захранването им без прекъсване при пре-
включване от една система шини или секции
към друга. Всички сборни шини и пръстеновид-
ни магистрали за постоянен ток трябва да бъ-
дат осигурени с двойно захранване.
Чл. 234. В нормални експлоатационни условия
напрежението на шините за оперативен постоя-
нен ток трябва да се поддържа с 5 на сто по-високо
от нормалното напрежение на консуматора.
Чл. 235. (1) Акумулаторната уредба трябва
да бъде снабдена със:
1. ареометри и термометри за измерване на
гъстотата и температурата на електролита;
2. преносим волтметър за постоянен ток с
обхват 0—3 V;
3. преносима взривобезопасна лампа с пред-
пазна решетка;
4. стъклен съд за доливане на електролит с
вместимост 1,5—2 l;
5. предпазни стъкла за покриване на акуму-
латорните елементи;
6. костюм от вълнен плат, гумени ръкавици,
престилки, галоши, защитни очила;
7. съд с разтвор от сода бикарбонат за кисе-
линните акумулатори и съдове с разтвор от
борна киселина и технически вазелин—за ал-
калните акумулатори;
8. проводник за шунтиране на елементите на
батерията;
9. волтметър с вилка за измерване под товар
на елементите на батериите.
(2) За уредби без постоянен оперативен пер-
сонал се допуска посоченото в ал. 1 да бъде във
вид на преносим комплект.
Чл. 236. При приемане на излязла от осно-
вен ремонт акумулаторна батерия трябва да бъде
направена проверка на:
1. капацитета на батерията с ток 3—5 А или
при 10-часов режим на разреждане;
2. качеството на електролита;
3. гъстотата на електролита и напрежението
на елементите в края на зареждането и разреж-
дането на батерията;
4. съпротивлението на изолацията на бате-
рията спрямо земя;
5. изправността на отделните акумулаторни
елементи;
6. проточната вентилация.
Чл. 237. (1) Обслужването на акумулатор-
ните уредби трябва да се извършва от специал-
но обучен персонал съгласно инструкцията на
производителя и наредбата.
(2) Във всяка уредба трябва да има дневник
по установена форма, който се води от обслуж-
ващия акумулаторите персонал.
Чл. 238. (1) Акумулаторната батерия трябва
да се експлоатира по възможност в режим на
постоянно подзареждане.
(2) Периодичността, обхватът и нормите за
изпитване на акумулаторните уредби са съглас-
но приложение № 5.
Чл. 239. (1) Киселинните батерии, които ра-
ботят в режим на постоянно подзареждане или
в режим “зареждане—разреждане”, трябва да се
подлагат на презареждане 1 път на 3 месеца.
(2) Зареждането и разреждането трябва да
се извършват с ток не по-голям от допустимия
за дадената батерия.
(3) Температурата на електролита в края
на зареждането не трябва да бъде по-висока
от +40°С.
Чл. 240. (1) Смукателно-нагнетателната вен-
тилация в помещенията на акумулаторна бате-
рия трябва да се включва преди започване на
зареждането на батерията и да се изключва след
пълното отделяне на газовете, но не по-рано от
1,5 h след завършване на зареждането. Смука-
телните инсталации трябва да бъдат блокира-
ни с технологичното оборудване и да изключ-
ват работата му при спиране на вентилацията.
(2) Eксплоатацията на киселинните батерии,
работещи в режим на постоянно подзареждане,
се осъществява без тренировъчно изпразване и
изравнително презареждане.