Държавен вестник, бр. 43, 2025 г., стр. 24

СТР.  24	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  43
налягане на пожарогасителите (в комбинация 
или поотделно) съгласно наредбата по чл. 129, 
ал. 9 ЗМВР, документите, удостоверяващи 
извършените през последния едногодишен 
период поддържане и обслужване на ПИС, 
ПГИ, СГС, пожарните кранове и системите за 
управление на дим и топлина съгласно чл. 21 
и 22, документите, удостоверяващи последно 
извършените тригодишно и десетгодишно 
поддържане и обслужване на инсталациите по 
чл. 22, ал. 1, т. 2 и 7, и документите, удосто­
веряващи последно извършеното петгодишно 
поддържане на пожарните кранове;
3. удостоверителните, разпоредителните и 
административнонаказателните документи, 
издадени от органите за пожарна безопасност и 
защита на населението (ПБЗН) през последния 
петгодишен период;
4. инструкции за експлоатация и поддържане 
в изправност на предвидените активни мерки 
за защита (ПИС, ПГИ, СГС, устройствата и 
съоръженията за евакуация и управление на 
дима и др.);“.
3. В т. 5 думата „извършена“ се заменя с 
„последно извършената“, а думите „подклас 
по“ се заменят с „подклас на“.
4. Точка 7 се изменя така:
„7. протоколи за проведени учебни евакуации 
по чл. 11, ал. 12 през текущата и предходната 
календарна година;“.
5. Създава се т. 8:
„8. протоколи за осъществен контрол на 
аварийното евакуационно и аварийното ра­
ботно осветление съгласно чл. 26, ал. 2 през 
текущата и предходната календарна година.“
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. протоколи за извършени ремонти, по­
чистване или проверки на състоянието на 
отоплителните уреди и съоръжения, почистване 
на въздухопроводите и вентилационните шахти 
на смукателните вентилационни инсталации за 
отвеждане на газове и пари, получени в резултат 
на температурната обработка на хранителни 
продукти и на техните негорими мастни филтри 
(мазниноуловители), проверки на изправността 
на блокировките на смукателни инсталации, 
обслужващи експлозивоопасни технологични 
съоръжения и други устройства, гарантиращи 
ПБ преди настъпване на есенно-зимния период, 
и периодично за осигуряване на пожарната 
им безопасност.“
2. В ал. 2:
а) точка 7 се изменя така:
„7. редът за контрол, техническо обслужване, 
презареждане и хидростатичното изпитване 
на устойчивост на налягане на носимите 
и возимите пожарогасители, за контрол на 
пожарозащитните врати и димоуплътнени­
те врати, за контрол на аварийното еваку­
ационно и аварийното работно осветление и 
за поддържане и обслужване на ПИС, ПГИ, 
СГС, на пожарните кранове и на системите 
за управление на дим и топлина;“
б) точка 10 се изменя така:
„10. редът за запознаване на временно пре­
биваващите в производствените обекти лица 
със създадената организация за осигуряване 
на ПБ на обекта.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За обектите по чл. 6, ал. 3, в които мак­
сималният брой на едновременно работещите 
е не повече от 15, може да се изготвят само 
вътрешни правила (инструкции) за осигуряване 
на ПБ на територията на обекта, а в случай 
че същите обекти попадат в обхвата на чл. 11, 
ал. 2, т. 1 – вътрешни правила (инструкции) 
за осигуряване на ПБ на територията на 
обекта и план за евакуация на работещите и 
на пребиваващите на обекта лица при пожар 
или авария.“
4. В ал. 4 след думите „по ал. 1 и 2“ се 
добавя „и по чл. 6, ал. 1, т. 3“.
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 2 думата „който“ се заменя 
с „които“.
2. В ал. 5:
а) в т. 4 след думата „стая“ се добавя „с 
възможност за преспиване“;
б) създава се т. 5:
„5. на височина от 1,4 m до 2 m, измерено 
от пода до най-високо разположената част на 
схемата за евакуация.“
3. В ал. 9 думата „категория“ се заменя 
с „категории „В2“ (с изключение на детски 
заведения) и“.
4. Алинея 10 се изменя така:
„(10) Допуска се едната от учебните еваку­
ации за сгради, в които пребивават обитатели 
от категории „А2“, „Б2“ и „В1“, както и едната 
от учебните евакуации за детски заведения 
от категория „В2“, да се изпълнява само от 
обслужващия персонал на обекта.“
5. В ал. 11 думите „районна служба „По­
жарна безопасност и защита на населението“ 
(РСПБЗН)“ се заменят с „РСПБЗН“.
§ 8. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) За производствените и складовите 
сгради изключването по чл. 36 на захранва­
нето на токовите кръгове след приключване 
на работния ден се удостоверява в дневник по 
образец (приложение № 3), който се съхранява 
в обекта на място, определено със заповедта 
по чл. 9, ал. 2, т. 4, а за производствените и 
складовите сгради по чл. 9, ал. 3 – в обекта 
на място, определено във вътрешните правила 
(инструкции) за осигуряване на ПБ на тери­
торията на обекта.
(2) Допуска се за обекти със застроена площ 
до 200 m2 и за обекти, при които изключва­
нето на захранването на токовите кръгове 
се извършва посредством автоматизирани