Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 42

СТР.  42	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  96
Таблица 15
Брой на жителите в
Брой на
Разход
Общ разход
Разход на вода за
Общ разход
№
урбанизи-
едновре-
на вода
на вода
главни водопроводни
на вода за
по
раната
менните
за един
за всич-
клонове, l/s
второстепенни
ред
територия
пожари
пожар,
ки пожари,
при един
при повече
клонове,
 
 
 
l/s
l/s
главен клон
главни клонове
l/s
1.
До 5000
1
5
5
5
5
2,5
2.
От 5000 до 10 000
1
10
10
10
7,5
5
3.
От 10 000 до 30 000
2
10
20
20
15
5
4.
От 30 000 до 100 000
2
20
40
40
30
5
5.
От 100 000 до 500 000
3
30
90
90
60
10
Чл. 172. Разходът на вода от водопровод за пожарогасене или от воден обект или резервоар с 
подвижни съоръжения за водочерпене за производствени обекти, закрити гаражи и складове (от 
клас Ф5) се изчислява за сградата или съоръжението, разположени на производствената площадка, 
за която по табл. 16 е определен най-големият разход на вода.
Таблица 16
Степен на пожа-
роустойчивост
на сградите или
съоръженията
 
Категория на
производство-
то по пожар-
на опасност
 
Разход на вода за един пожар, l/s,
при обем на сградата (или на част от
нея, отделена с брандмауер), × 1000 m3:
до 3
 
от 3
до 5
от 5
до 20
от 20
до 50
над
50
I и II степен
Сградите или съоръженията са 
изпълнени от пожаронезащитени 
стоманени конструкции
 
 
 
 
 
 
Ф5Г и Ф5Д
5
5
5
5
5
Ф5А, Ф5Б и Ф5В
10
10
15
15
20
III
Ф5Г и Ф5Д
5
10
15
20
25
 
Ф5В
10
15
20
25
35
IV и V
Ф5Г и Ф5Д
10
15
20
-
-
 
Ф5В
15
20
25
-
-
Чл. 173. (1) Разходът на вода от водопровод за пожарогасене за обществени сгради от класове 
на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 се определя в съответствие с табл. 16, като класът 
на функционална пожарна опасност на сградите се приравнява към производства от категория по 
пожарна опасност Ф5В.
(2) Разходът на вода за външно пожарогасене на главния корпус на топлоелектрически централи, 
който се осигурява посредством високонапорен водопровод, се приема най-малко 25 l/s. За скла-
довете за въглища, разположени на територията на топлоелектрическите централи, се осигурява 
разход най-малко 10 l/s, като водата се подава от хидранти.
(3) За открити разпределителни електрически уредби с единична мощност на трансформато-
рите, равна или по-голяма от 60 MVA, или с обща мощност над 120 MVA се предвижда пожарен 
водопровод, проектиран за най-малко 10 l/s, или в един или няколко резервоара в зависимост от 
площта на подстанцията, проектирани за най-малко 100 m3 вода. Водоснабдяване за пожарогасене 
не се предвижда за трансформатори с по-малка мощност (единична или обща).
Чл. 174. Разходът на вода за пожарогасене в селскостопански дворове се определя съгласно 
табл. 17 както за сграда с най-голям разход на вода.
Чл. 175. Разходът на вода за пожарогасене в самостоятелни площадки за съхраняване на груб 
фураж (сено, слама, фий и др.) се определя в съответствие с табл. 17 в зависимост от обема на 
най-голямата копа фураж както за сграда от V степен на огнеустойчивост.
Таблица 17
Степен на огне-
устойчивост
на сградите или
съоръженията
 
Категория 
по пожарна
опасност
 
Разход на вода за един пожар, l/s, при обем на сградата  
(или част от нея, отделена с брандмауер), m3 × 1000:
до 3
 
от 3
до 10
от 10
до 20
от 20
до 50
над
50
I и II и от пожаронеза-
щитени стоманени кон-
струкции
Ф5Г и Ф5Д
Ф5А, Ф5Б и Ф5В
10
 5
10
5
15
5
15
5
20
III
 
Ф5Г и Ф5Д
5
10
15
20
25
Ф5В
10
15
20
25
35
IV и V
 
Ф5Г и Ф5Д
10
15
20
-
-
Ф5В
15
20
25
-
-