Държавен вестник, бр. 77, 2013 г., стр. 88

СТР.  88	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  77
граници, установени от оператора на преносната 
система, така че преносът на природен газ да бъде 
гарантиран от техническа гледна точка.
10. „Работно налягане“ – налягане, което се 
поддържа в системата при нормални работни 
условия.
11. „Максимално работно налягане“ – мак­
сималното налягане, при което газопреносната 
мрежа може да функционира непрекъснато при 
нормални условия.
12. „Точка на роса по вода“ – температурата, 
при която водните пари в природния газ започват 
да кондензират.
13. „Горна топлина на изгаряне“ – количество­
то топлина, отделена при пълното изгаряне на 
един кубически метър природен газ при посто­
янна температура 298,15 К (25 °C), измерен при 
стандартни условия 293,15 К (20 °C), като цялата 
вода, която се формира при горенето, кондензира 
при температурата на изгаряне. Измерва се в 
MWh(25 °С/20 °С)/nm3.
14. „Технически капацитет“ означава макси­
малният гарантиран капацитет, който операторът 
на преносна система може да предложи на полз­
вателите на мрежата, като вземе под внимание 
целостността на системата и експлоатационните 
изисквания на преносната система.
15. „Коефициент на натоварване (load 
factor)“ – коефициент, отразяващ броя на дните с 
ефективен пренос на годишна база. Коефициентът 
на натоварване отчита плановите и извънплано­
вите ремонти и други прекъсвания на преноса на 
природен газ в рамките на една година.
16. „Извънредна ситуация“ означава откло­
нение от нормалните експлоатационни условия 
на работа на мрежите, което може да изложи 
на опасност сигурността и/или надеждността 
на преноса на природен газ и което отклонение 
може да е причинено от внезапни събития на 
инциденти по мрежата или на събития, свързани 
с прекъсване на газовите доставки през мрежите. 
17. „Инцидент (авария)“ – внезапно събитие, 
което представлява реална или потенциална 
заплаха за човешкото здраве или живот, за иму­
ществото или заплаха за околната среда, или 
заплаха за техническата изправност на газовите 
съоръжения.
18. „Лайнпек“ – количеството природен газ 
в стандартни кубически метри или в енергийни 
единици, което се намира в газопреносната мрежа 
в даден момент.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Правилата за управление и технически 
правила на газопреносните мрежи влизат в сила 
и са приложими от датата на обнародването им 
в „Държавен вестник“.
§ 3. Правилата за управление и технически 
правила на газопреносните мрежи са приети от 
Държавната комисия за енергийно и водно ре­
гулиране на основание чл. 170, ал. 3 във връзка 
с чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за енергетиката с 
протоколно Решение № 124 от 19.08.2013 г. по т. 4.
Председател:
А. Тонева
Приложение № 1
Природен газ
Показатели на качеството
Означение
Описание
Единици
Не по-
малко
Не по­
вече
Забележки
GCV
Горна топлина на изгаряне
kWh/m3
10,0
12,7 При референтни условия 
(25 °С, 20 °С).
WI
Число на Воббе
MJ/m3
45,0
55,0 При референтни условия 
(25 °С, 20 °С).
Dr
Относителна плътност
-
0,50
0,72  
CH4
Mетан
% mole
70,0
 
 
CO2
Въглероден диоксид
% mole
 
5,0  
N2
Азот
% mole
 
10,0  
O2
Кислород
% mole
 
0,2  
H2S 
Сероводород
mg/m3
 
6,5  
S + XnSm
Сяра общо
mg/m3
 
30,0
В изключителни случаи 
се допуска до 100 mg/m3 
за период от време не по-
дълъг от 48 часа.
H2O DP
Точка на роса по вода
°С
 
-8,0 При налягане 39,2 barа.
CnHm DP
Точка на роса по въглеводороди
°С
 
0,0 При налягане 54 barа.
Забележки:
1. Условията за измерване на количествата природен газ са налягане 1,01325 bara и температура 20 °С.
2. Условията за определяне на горната топлина на изгаряне и числото на Воббе са 25 °С и услови­
ята по т. 1.