Държавен вестник, бр. 21, 2005 г., стр. 24

С Т Р .  24
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  21
Чл. 213. Забранява се стоенето под стълб,
върху който се работи, освен през времето,
когато е необходимо съдействие на работе-
щия върху стълба (придържане на преносима
стълба, подаване на инструменти и приспо-
собления и др.).
Чл. 214. При работа върху стълб се забра-
няват:
1. окачването на инструменти върху провод-
ниците и куките на изолаторите; инструменти-
те, с които не се работи, се държат в инструмен-
тална чанта;
2. кръстосването на кънките една върху дру-
га след окончателното изкачване върху стълба;
3. работата, без въжето на предпазния колан
да е обхванало стълба и кука от изолатор.
Чл. 215. (1) Изкачването по стълб се извър-
шва от страната, на която предстои работа.
(2) При работа върху ъглов стълб монтьо-
рът застава от страната на по-големия ъгъл,
образуван от проводниците (външния на стъл-
ба ъгъл). Преди започване на работа се прове-
рява изправността на куките и изолаторите на
проводниците.
Чл. 216. Проводниците от заменян стълб се
прехвърлят върху новопоставен при спазване
на изискванията:
1. има издаден наряд с пълно изключване на
напрежението;
2. заменяният стълб е укрепен преди прех-
върляне на проводниците от него;
3. превръзките на проводниците се развър-
зват от горе на долу;
4. последният проводник от заменяния стълб
се развързва след връзване на другите провод-
ници на новопоставения стълб;
5. прехвърлянето се извършва едновремен-
но от двама работници при разстояние между
двата стълба над 0,5 m; всеки следващ провод-
ник се прехвърля след укрепване на предходния
проводник върху новопоставения стълб.
Чл. 217. Развързването и рязането на про-
водниците на превръзките на ъглов или краен
стълб се извършват само след предварително
укрепване на стълба с обтяжки.
Раздел IV
Въздушни електропроводни линии с изоли-
рани проводници (Въздушни кабелни линии)
Чл. 218. Изискванията по този раздел се от-
насят за работа по въздушни електропроводни
линии (въздушни кабелни линии) с напреже-
ние до 1000 V, окачвани без изолатори, означа-
вани по-нататък като ВКЛ, изпълнени от:
1. изолирани усукани фазови проводници с
носещ изолиран/неизолиран неутрален провод-
ник, окачени на стълбове или фасади на сгради;
2. изолирани усукани самоносещи се провод-
ници, окачени на стълбове или върху фасади на
сгради.
Чл. 219. Работата по ВКЛ с напрежение до
1000 V се извършва без изключване на напре-
жението с ползване на диелектрични ръкавици
и специализирани инструменти от персонал,
преминал обучение за работа по ВКЛ.
Чл. 220. Когато се налага работа по токово-
дещи части на ВКЛ с изключване на напрежени-
ето, работата по ВКЛ се извършва без заземява-
не на линията в мястото на присъединяване към
разпределителна уредба/табло и при отсъединен
неутрален проводник от нулевата шина.
Чл. 221. (1) Обходите и огледите на ВКЛ се
извършват еднолично.
(2) При обходите винаги се приема, че ВКЛ
е под напрежение.
Чл. 222. Работите по ВКЛ, свързани с напра-
ва на изкоп за основа на стълб, изправяне, сва-
ляне или подмяна на стълб и с качване на стълб,
се извършват съгласно изискванията на раздел
III от тази глава.
Чл. 223. (1) Габаритните разстояния между
пресичащи се ВКЛ се измерват без изключване
на напрежението.
(2) Измерването на габаритните разстояния
между пресичащи се ВКЛ и ВЛ с допиране до
неизолираните проводници на ВЛ се извършва
с изключване на напрежението на ВЛ.
Чл. 224. (1) Измерването на преходно съп-
ротивление на повторни заземители на ВКЛ се
извършва с нареждане от две лица, едното от
които е с трета квалификационна група.
(2) Измерването по ал. 1 с откачване на клем-
ното съединение в основата на стълба, когато
ВКЛ е под напрежение, се извършва с диелек-
трични ръкавици.
(3) Не се разрешава разкачване на клемно
съединение във верига на неутрален проводник,
когато ВКЛ е под напрежение.
(4) Не се разрешава докосване до заземите-
лен спусък или заземителна клема по време на
измерване.
Чл. 225. (1) При монтаж и демонтаж на ка-
бели от ВКЛ в близост до ВЛ, намираща се под
напрежение, хоризонталните разстояния до най-
близкия проводник на ВЛ са най-малко:
1. при напрежение на ВЛ до 1 kV—1,5 m;
2. при напрежение на ВЛ над 1 kV до 20 kV—
2,0 m.
(2) Когато не е възможно спазването на раз-
стоянията по ал. 1, напрежението на ВЛ се из-
ключва и линията се заземява.
(3) Теглителните въжета и временните об-
тяжки на ВКЛ се разполагат така, че при скъс-
ване или разлюляване не се допират до провод-
ниците на ВЛ.
Чл. 226. (1) Работата върху стълб по ВКЛ,
окачена на една стълбовна линия с други ВКЛ
под напрежение над 1000 V, се извършва с наряд.
(2) Не се разрешава по време на извършване
на работата по ал. 1 допиране на хора и матери-
али до ВКЛ с напрежение над 1000 V.
Чл. 227. (1) Допуска се работа върху стълб
по ВКЛ, окачена на една стълбовна линия с ВЛ
под напрежение до 1000 V, когато ВЛ е разпо-
ложена над ВКЛ.