Държавен вестник, бр. 97, 2002 г., стр. 40

С Т Р .  40
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  97
(3) Планът за спасителни и аварийно-въз-
становителни работи съдържа информация за:
1. службите, които отговарят за задействане
на процедурите за намеса;
2. службите, които ръководят и координи-
рат  действията на място на аварията;
3. реда за инспектиране и алармените съо-
ръжения;
4. реда за получаване на ранни предупрежде-
ния за авариите и за процедурите на повишена
бдителност и оповестяване на персонала на
работните им места за настъпилите аварии;
5. имената на местните органи, натоварени
с действията по координиране на действията
при аварии;
6. правилата за координиране на необходи-
мите ресурси при прилагане на плана на интер-
венция;
7. компетентните лица и определеното обо-
рудване за отстраняване на аварията, определе-
ни съгласно характера и мащаба на аварията;
8. точните и най-актуалните планове и кар-
ти, които определят местоположението на еле-
ментите на мрежата или на инсталацията;
9. осигуреността с индивидуални средства за
защита или за разсредоточаването—в случаите
на евакуация на хора;
10. ангажираните медицински служби.
(4) Плановете за спасителни и аварийно-
възстановителни работи предвиждат и послед-
ващите мероприятия, които трябва да бъдат
предприети за отстраняване на последиците от
аварията след установяване на обстоятелства-
та и причините за аварията.
(5) След извършване на мероприятията по ал. 4
мрежата се осигурява срещу повторно възниква-
не на авария при същите обстоятелства.
Раздел IV
Експлоатация на преносната мрежа
Чл. 275. (1) Пускането в експлоатация на
преносните газопроводи се извършва по начин,
осигуряващ тяхното обезвъздушаване, като се
контролира увеличаването на налягането в га-
зопроводите до нивото на работното налягане.
(2) След пускането в действие на електрохи-
мичната защита се извършва проверка за уста-
новяване на нейната ефективност.
Чл. 276. (1) При съмнения или при установя-
ване изпускане на газ от преносен газопровод
се предприемат незабавни мерки за предпазва-
не или ограничаване на щетите и последствия-
та от неконтролирано изпускане или обгазява-
не на околността.
(2) При установяване на обществена опас-
ност от неконтролирано изпускане на газ от
газопровода незабавно се уведомяват аварий-
ните звена и съответните органи, определени с
плана за аварийни ситуации.
Чл. 277. Периодичността на ремонтните ра-
боти на газопроводите се определя от операто-
ра въз основа на неговия опит.
Чл. 278. Газопроводите и съоръженията на
преносната мрежа се инспектират и поддържат
по начин, който опазва тяхното състояние и
осигурява правилната им експлоатация.
Чл. 279. (1) По време на ремонтни работи в
процеса на експлоатация на преносните газо-
проводи не се допуска образуване на взриво-
опасни газовъздушни смеси.
(2) Преди рязане на газопровода се вземат
подходящи технически предпазни мерки за пре-
дотвратяване неконтролирано изтичане на газ.
(3) Преди началото на ремонтните работи,
свързани с рязането на газопровода, ремонти-
раният участък се изолира, продухва и осигуря-
ва срещу проникването на газ в продухания
участък.
Чл. 280. (1) При ремонтни работи върху
действащ газопровод, включително при извърш-
ване на работи, които отделят топлина, се взе-
мат необходимите предпазни мерки за предот-
вратяване неконтролирано изпускане на газ.
(2) Когато ремонтните работи не могат да се
извършват при нормално работно налягане на
преносния газопровод, налягането в ремонти-
рания участък се намалява по контролиран
начин и се поддържа, докато продължават ре-
монтните работи.
Чл. 281. (1) При надземни газопроводи се удос-
товерява състоянието и се полагат грижи за:
1. механичната защита;
2. боядисването или покритието на газопро-
вода;
3. системата на укрепване на тръбите (ста-
билност, здравина).
(2) Дейностите по поддръжка и тяхната чес-
тота за участъците по ал. 1 се организират по
начин, позволяващ проверка на всички въздуш-
ни части на преносния газопровод. Специално
внимание се обръща на преходите между възду-
ха и земята, които са застрашени в най-голяма
степен от корозия.
(3) При пресичания на водни препятствия се
удостоверяват:
1. стабилността на леглото и бреговете;
2. ерозията на бреговете или депонирането
на материали;
3. състоянието на газопровода и неговото
покритие.
(4) Инспектирането по ал. 3 включва наб-
людение на дълбочината на водата и регистри-
ране на наводненията и техните въздействия
върху бреговете.
Чл. 282. Неработещите преносни газопрово-
ди се спират от експлоатация по безопасен на-
чин, изолират се от преносната мрежа и се про-
духват. При необходимост изведеният от екс-
плоатация участък от преносния газопровод
може да се напълва с инертен газ или с друго
подходящо вещество.
Чл. 283. (1) Природният газ се одорира в
степен, осигуряваща своевременно установява-
не пропуски на газ в преносната мрежа. Опера-