Държавен вестник, бр. 17, 2005 г., стр. 29

Б Р О Й  17
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  29
ността на хората, домашните животни и мате-
риалните ценности срещу опасности и увреж-
дания, които могат да настъпят при нормална
експлоатация на уредбите.
Чл. 31. (1) Защитата срещу поражения от
електрически ток се осъществява посредством
следните мерки:
1. защита срещу директен и индиректен до-
пир чрез свръхниско напрежение, или
2. защита срещу директен допир, и
3. защита срещу индиректен допир.
(2) Защитата срещу директен допир се осъ-
ществява по един от следните начини:
1. предотвратяване на възможностите за
преминаване на ток през тялото на човек или
домашно животно;
2. ограничаване на тока, който може да пре-
мине през тялото, до големина, по-малка от тази
на поразяващия ток.
(3) Защитата срещу индиректен допир се
осъществява по един от следните начини:
1. предотвратяване на преминаването през
тялото на човек или домашно животно на ток
при дефект;
2. ограничаване на тока при дефект, който
може да премине през тялото, до големина, по-
малка от тази на поразяващия ток;
3. автоматично изключване на електроза-
хранването за определено време след появата
на дефект, в резултат на който в случай на до-
пир с достъпни токопроводими части през тя-
лото може да премине ток с големина, равна
или по-голяма от тази на поразяващия ток.
(4) При избора на мерки за защита срещу
поражения от електрически ток се отчитат
външните въздействия съгласно глава втора,
раздел II, които могат да повлияят върху сте-
пента на опасност от поражение от електри-
чески ток.
(5) При проектиране на комбинации от мер-
ки за защита срещу поражения от електричес-
ки ток не се елиминира или намалява ефектив-
ността на отделните мерки.
(6) Изискванията и правилата за прилагане
на мерките за защита срещу поражения от елект-
рически ток са съгласно приложение № 1.
Чл. 32. (1) Електрическата уредба се изпъл-
нява така, че да няма опасност от запалване на
горими материали в резултат на високи темпе-
ратури или електрически дъги. При нормална
работа електрическите съоръжения не трябва
да създават опасност от изгаряния за хората и
домашните животни.
(2) Изискванията и правилата за прилагане
на мерките за защита срещу топлинни въздей-
ствия са съгласно приложение № 2.
Чл. 33. (1) Хората и домашните животни се
защитават срещу злополуки, а материалните
ценности—срещу увреждания, в резултат на
недопустимо високи температури или електро-
механични натоварвания, предизвикани от
свръхтокове в тоководещите проводници.
(2) За осигуряване на защитата по ал. 1 се
предвиждат следните начини:
1. автоматично изключване на свръхтока,
преди той да достигне опасна големина, като се
отчита неговата продължителност;
2. ограничаване на максимума на свръхтока
до безопасна стойност и продължителност.
(3) Изискванията и правилата за прилагане
на мерките за защита срещу свръхтокове са
съгласно приложение № 3.
Чл. 34. (1) Хората, домашните животни и
материалните ценности се защитават срещу
последствията от пренапрежения, при които
рискът е неприемлив.
(2) Изискванията и правилата за прилагане
на мерките за защита срещу пренапрежения са
съгласно приложение № 4.
Чл. 35. Изискванията и правилата за прила-
гане на мерките за защита при спадане на на-
прежението са съгласно приложение № 5.
Чл. 36. (1) За разединяване на електрическа-
та уредба, на нейни вериги или на отделните
съоръжения в съответствие с изискванията за
поддържане, изпитване, откриване на повреди
или ремонт се предвиждат устройства за раз-
единяване и изключване.
(2) Изискванията и правилата за прилагане
на мерките за защита чрез разединяване и из-
ключване са съгласно приложение № 6.
Чл. 37. Изискванията към заземителните
устройства и защитните проводници са съглас-
но приложение № 7.”
§ 4. Досегашните чл. 62—69 стават съответ-
но чл. 38—45.
§ 5. В чл. 38 думите “нормативните актове
за устройство на електрическите уредби” се за-
менят с “Наредба № 3 от 2004 г. за устройството
на електрическите уредби и електропроводни-
те линии (ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.)”.
§ 6. В чл. 39, ал. 2, т. 1 думите “Наредбата за
присъединяване към преносната и разпреде-
лителните електрически мрежи на производи-
тели и потребители, приета с ПМС № 76 от
2000 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2000 г.; изм., бр. 27
от 2002 г.)” се заменят с “Наредба № 6 от 2004 г.
за присъединяване на производители и потре-
бители на електрическа енергия към пренос-
ната и разпределителните електрически мре-
жи (ДВ, бр. 74 от 2004 г.)”.
§ 7. В чл. 41 се правят следните изменения и
допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
“Чл. 41. (1) Видът на електрическата инста-
лация и начините за полагането є се определят
в зависимост от:
1. предназначението на помещението;
2. вида на стените или на други елементи на
сградата, носещи електрическата инсталация;
3. достъпността до електрическата инстала-
ция на хора и домашни животни;
4. номиналното напрежение;