Държавен вестник, бр. 53, 2018 г., стр. 72

СТР.  72	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  53
Тестова апаратура, използвана при проверката
Наименование, тип, сериен номер .............................................................................................................................
Провели проверката и оценката за съответствие:
1.
	
	
	
	
(име, презиме и фамилия) 	
	
(длъжност) 	
	
(подпис)
2. 
	
	
	
	
(име, презиме и фамилия) 	
	
(длъжност) 	
	
(подпис)
Дата на провеждане на проверката:       20    г.
Ръководител на електролабораторията/органа за контрол:
	
	
	
	
(име, презиме и фамилия) 	
	
(длъжност) 	
	
(подпис)
3.2.2. защита при дефект на изолация – защита 
при дефект на изолация (защита при индиректен 
допир).
3.3. За осъществяване на основната защита 
(защита срещу директен допир) се прилагат 
следните способи:
3.3.1. предотвратяване на възможностите за 
преминаване на ток през тялото на човек или 
домашно животно поради контакт с тоководе­
ща част, която нормално се намира под опасно 
напрежение;
3.3.2. ограничаване на големината на тока, 
който може да премине през тялото, до безо­
пасна стойност или ограничаване на енергията 
на разряда до безопасна стойност.
3.4. За осъществяване на защитата при дефект 
на изолация (защита при индиректен допир) се 
прилагат следните способи:
3.4.1. предотвратяване на каквато и да е 
възможност за протичане на ток, възникнал 
в резултат на повреда, през тялото на хора и 
домашни животни;
3.4.2. ограничаване до безопасна стойност на 
големината на тока, възникнал в резултат на 
повреда, който може да премине през тялото 
на хора и домашни животни;
3.4.3. ограничаване до безопасна стойност на 
продължителността на въздействие на тока, който 
може да премине през тялото на хора и домашни 
животни в резултат на дефект на изолация.
3.5. Изискванията и правилата за прилагане 
на мерките за защита срещу поражения от елек­
трически ток са регламентирани в Наредба № 3 
от 2004 г. за устройството на електрическите 
уредби и електропроводните линии и в Наред­
ба № 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и 
поддържане на електрически уредби за ниско 
напрежение в сгради, като са конкретизирани 
в нейното приложение № 1.
3.6. При проверката на защитните мерки 
трябва да се отчитат и външните въздействия, 
които могат да повлияят върху степента на 
опасност за поражение от електрически ток, 
например повишена влажност или температура 
на обкръжаващата среда.
3.7. Когато е използвана комбинация от мерки 
за защита срещу поражения от електрически ток, 
при проверката трябва да се установи дали чрез 
комбинацията не се елиминира, или намалява 
ефективността на всяка от отделните мерки.
4. Проверка на основната защита (защита 
срещу директен допир)
4.1. Проверката на основната защита се из­
вършва чрез преглед и преминава в следните 
етапи:
Приложение № 7
към чл. 15, ал. 2 и чл. 58, ал. 5
ПРОВЕРКА НА ЗАЩИТАТА СРЕЩУ ПОРАЖЕ­
НИЯ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК И ОЦЕНКА ЗА 
СЪОТВЕТСТВИЕ
1. Предназначение и област на приложение
1.1. Това приложение определя реда за изпълне­
ние на проверката на защитата срещу поражения 
от електрически ток след завършени електро­
монтажни работи при изграждане на нови и при 
реконструкция, основен ремонт и поддържане на 
електрически уредби за напрежение до 1000 V, 
както и за оценка за съответствие с изискванията 
на приложимите нормативни актове и проекта.
1.2. Приложението е предназначено за персо­
нала на електролаборатории и органи за контрол 
при проверка на изпълнението и при приема­
нето на завършени електромонтажни работи 
в електрически уредби съгласно т. 1.1. Прило­
жението може да се ползва и при проверки от 
контролни органи в областта на строителството 
и осигуряването на безопасни и здравословни 
условия на труд.
2. Термини и определения
В това приложение се използват термини и 
определения, регламентирани в Наредба № 3 от 
2004 г. за устройството на електрическите уредби 
и електропроводните линии (обн., ДВ, бр. 90 и 91 
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2007 г. и бр. 92 
от 2013 г.; изм., бр. 42 от 2015 г.) и Наредба № 1 от 
2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане 
на електрически уредби за ниско напрежение в 
сгради (обн., ДВ, бр. 46 от 2010 г.; изм. и доп., 
бр. 95 от 2016 г.).
3. Обхват на проверката и оценката за съ­
ответствие
3.1. При проверката и оценката за съответствие 
на защитата срещу поражения от електрически 
ток обект на контрол са мерките за защита, 
определени в нормативните актове по т. 2 или 
в други приложими нормативни актове и кон­
кретизирани в проекта. За съществуващи уредби 
обект на контрол трябва да бъдат и мерките, 
които са предписани от контролни органи или са 
породени от резултати на периодични проверки.
3.2. Защитата срещу поражения от електри­
чески ток трябва да осигурява безопасността на 
хората и домашните животни и се осъществява 
чрез:
3.2.1. защита при нормално състояние на 
изолацията – основна защита (защита срещу 
директен допир), и