Държавен вестник, бр. 64, 2008 г., стр. 78

С Т Р .  78
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  64
7. за съдове, които са продухани с инертен
газ или работят със задушливи флуиди—про-
духване с въздух до достигане на съдържани-
ето на кислород в съда най-малко 20,9 обемни
процента;
8. частично или пълно снемане на вътреш-
ната изолация или облицовка, когато е необ-
ходимо;
9. демонтиране на всички вътрешни устройс-
тва, които възпрепятстват достъпа за извърш-
ване на визуален контрол на вътрешните му
повърхнини.
(2) При вътрешния преглед на съоръжение-
то под налягане в зависимост от вида му се
проверяват визуално, без използване на специ-
ализирани уреди, вътрешните елементи, зава-
рените съединения, вътрешните покрития и
основният метал на вътрешната повърхност за
наличие на повреди, причинени от корозия или
ерозия, пукнатини, подутини, вдлъбнатини и
други недопустими отклонения от геометрич-
ните размери на елементите.
(3) Ако при вътрешния преглед възникнат
обосновани съмнения за наличието на същест-
вени повреди на елементите на съоръжението
под налягане, по искане на проверяващия пол-
звателят е длъжен да осигури извършване на
безразрушителен контрол или експертиза на
остатъчния ресурс.
(4) Резултатите от вътрешния преглед се
считат за удовлетворителни, ако не са устано-
вени несъответствия с техническата докумен-
тация на съоръжението под налягане, наруше-
ния на изискванията на наредбата или неиз-
правности, повреди или дефекти.
Чл. 275. (1) Изпитването на якост на съоръ-
женията под налягане се извършва хидроста-
тично—с вода с температура от 5°С до 60°С
или с друга инертна течност. Ако се използва
друга инертна течност, минималната є темпе-
ратура трябва да е съобразена с предвидената
в проекта минимална температура на метала
при изпитване на якост, а максималната тряб-
ва да е най-малко с 10 на сто по-ниска от тем-
пературата на кипене на течността при атмос-
ферно налягане, но не по-висока от 60°С.
(2) Хидростатичното изпитване на якост
на съдовете под налягане може да се замени
с пневматично изпитване с въздух или инер-
тен газ, ако това е предвидено в техническата
документация на производителя му или ако
съдът:
1. се използва в технологични процеси, при
които са недопустими дори минимални коли-
чества течности, или
2. е монтиран върху фундамент, който не е
оразмерен да издържи натоварванията от ма-
сата на течността и съда, или
3. има вътрешна изолация или други несне-
маеми устройства, които биха се повредили от
течността.
(3) Налягането, при което се изпитват на
якост стационарни съоръжения под налягане,
пуснати на пазара на Република България пре-
ди 14 март 2004 г. или за които няма наредба по
чл. 7 ЗТИП, трябва да съответства на налягане-
то, определено в заверената от органите за тех-
нически надзор конструкторска документация,
а за съоръженията от внос—посоченото в тех-
ническата документация на производителя.
(4) Налягането, при което се изпитват на
якост стационарни съоръжения под налягане,
на които е оценено съответствието съгласно
приложимите наредби по чл. 7 ЗТИП, трябва
да съответства на налягането, посочено в тех-
ническата документация на производителя.
(5) Продължителността на изпитването на
якост на стационарните съоръжения по ал. 4
трябва да съответства на посочената в техничес-
ката документация на производителя им, а на
съоръженията по ал. 3 в зависимост от дебели-
ната на стената на най-тънкия елемент, подло-
жен на изпитването, трябва да е не по-малка от:
1. пет минути—при дебелина на стената до
20 мм;
2. десет минути—при дебелина на стената до
50 мм;
3. двадесет минути—при дебелина на стена-
та до 100 мм;
4. тридесет минути—при дебелина на стена-
та над 100 мм;
5. шестдесет минути—за лети съдове и съдо-
ве с многослойни стени независимо от дебели-
ната на стените.
(6) Счита се, че съоръжението под налягане
е издържало успешно изпитването на якост,
когато не се установи:
1. разлика в регистрираното в началото и в
края на изпитването налягане;
2. наличието на пукнатини, разкъсвания или
видими остатъчни деформации в елементите
на съоръжението под налягане;
3. пропуски на флуид в основния метал или
съединенията на съоръжението под налягане.
(7) При извършване на пневматично изпит-
ване по ал. 2 трябва да се спазват изискванията
на чл. 184.
Чл. 276. (1) След извършване на първона-
чалния технически преглед органите за техни-
чески надзор заверяват с подпис и печат реви-
зионната книга, предават я на ползвателя за
съхранение и издават акт за първоначален тех-
нически преглед, който съдържа:
1. вида на извършените проверки и изпитва-
ния и резултатите от тях;
2. заключение за годността на съоръжение-
то за безопасна експлоатация;
3. разрешение или отказ за пускане в експло-
атация—за съоръженията, за които няма наред-
би по чл. 7 ЗТИП;
4. срока за извършване на периодичен прег-
лед.