Държавен вестник, бр. 62, 2022 г., стр. 163

БРОЙ  62	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  163  
(19) Автоматична ресинхронизация на ге­
нериращия модул след непредвидено изключ­
ване от електрическата мрежа не се допуска. 
Ресинхронизация може да се осъществи само 
след разрешение от оператора на мрежата, 
към която е присъединен.
(20) При необходимост операторът на елек­
тропреносната мрежа специфицира изискване 
към синхронните модули след хвърляне на 
товар и захранване на собствените нужди 
при отделяне от мрежата да могат да работят 
най-малко два часа в този режим. Минимал­
ното време за повторно синхронизиране на 
агрегатите на термичните синхронни моду­
ли след изключването си от електрическата 
мрежа е 15 min.
(21) След смущение в електрическата мрежа 
следаварийното възстановяване стойността на 
активната мощност на синхронните модули 
трябва да се осъществи в рамките на 1,5 s. 
При парковите модули възстановяването 
започва след 0,15 s, максималното време е 
1,5 s и големината е достигане предходното 
задание по активна мощност с точност 10 %.
(22) При необходимост операторът на 
електропреносната мрежа специфицира съдър­
жанието на обмена на информация и точен 
списък на данните от генериращия модул.
(23) Генериращият модул се изключва 
автоматично от електрическата мрежа при 
загуба на синхронизъм или при повреда в 
регулиращите или управляващите системи, 
което се уговаря с оператора на мрежата, към 
която е присъединен.
(24) Операторът на електропреносната мре­
жа има право да специфицира параметрите 
за качеството на произведената електрическа 
енергия. Когато произведената електрическа 
енергия не отговаря на критериите за качест­
во, операторът на електропреносната мрежа 
има право да прекрати достъпа на съответния 
производител до електрическата мрежа, като 
не му дължи компенсации в този случай. 
Контрол по изпълнението на изискванията 
може да се осъществява със специализирана 
измервателна апаратура (регистратори или 
мрежови анализатори), като настройките и 
техническите характеристики се съгласуват 
с оператора на електропреносната мрежа.
(25) По искане на оператора на електропре­
носната мрежа собственикът на генериращия 
модул трябва да осигури технически данни за 
изчисляване на т.к.с. и модели за симулация.
(26) При необходимост операторът на елек­
тропреносната мрежа специфицира необходи­
мостта при даден парков модул от изкуствен 
инерционен момент при бързи изменения на 
честотата (преходни процеси).
(27) По искане на оператора на електро­
преносната мрежа при възстановяване на 
системата генериращите модули трябва да 
имат способност за пускане без външно за­
х­ранване в рамките на период, съгласуван с 
оператора на електропреносната мрежа, и да 
имат способността да участват в експлоатация 
в островен режим.
(28) Действието и настройките на регулира­
щите системи, релейните защити и автоматики 
на генериращия модул, имащи отношение 
към стабилността на електроразпределител­
ната мрежа, се координират с оператора на 
електропреносната мрежа.
(29) Генериращите модули трябва да са 
оборудвани с напреженова защита, която да 
ги изключва автоматично от електрическа­
та мрежа при отклонение на напрежението 
извън диапазона 0,85 Un … 1,15 Un, с време­
задръжка 3,0 s.
(30) Генериращите модули за производство 
на електрическа енергия трябва да са оборуд­
вани с честотна защита, която да ги изключва 
от електрическата мрежа при отклонение на 
честотата извън диапазона 47,5 Hz ... 50,3 Hz, 
с времезадръжка 2,0 s.
(31) Парковите модули за производство на 
електрическа енергия са длъжни да изпълняват 
следните технически и режимни изисквания:
1. да предоставят и съгласуват с опера­
тора на мрежата, към която се присъединя­
ват, техническите параметри на основното 
електрооборудване, което възнамеряват да 
инсталират и присъединят;
2. параметрите на повишаващите трансфор­
матори трябва да се съгласуват с оператора 
на мрежата, към която се присъединяват;
3. не се допуска работа на парковите модули 
в островен режим;
4. допустимата несиметрия на напреже­
нията, предизвикана от парковите модули в 
мястото на присъединяване към електричес­
ката мрежа, е 3,0 %;
5. допустимото внасяне на хармоници от 
парковите модули в мястото на присъединява­
не към електрическата мрежа е THD <= 8 %;
6. допустимите трептения (фликер), които 
може да внесат парковите модули в мястото 
на присъединяване към електрическата мрежа, 
са Pst <= 0,9, Plt <= 0,7.
(32) При понижена пропускателна спо­
собност на електроразпределителната или 
електропреносната мрежа и опасност от 
повреди операторът на мрежата има право 
да ограничава генерацията на модулите за 
производство на електрическа енергия, вклю­
чително изключване от електрическата мрежа. 
Операторът на мрежата не дължи компенсации 
на генериращите модули в този случай. При 
поискване от генериращите модули операторът 
на мрежата представя информация за причи­
ните, довели до ограничения в генерацията.
(33) При невъзможност за поддържане на 
баланса между производство и потребление 
в ЕЕС (критичен баланс от значително нама­