Държавен вестник, бр. 33, 2019 г., стр. 32

СТР.  32	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  33
ако е приложимо, съгласно § 1, т. 37 от ДР 
на Наредбата за радиационна защита. 
6. „Обемна концентрация на радон“ – C, 
е отношението на активността на радон към 
обема на затворено помещение, в което радо-
нът е дисперсиран. Обемната концентрация 
на радон в закрити помещения се измерва 
в Бекерел на кубичен метър (Bq/m3) или 
Бекерел на литър (Bq/l). 
7. „Активност“ (А) е очакваният брой 
спонтанни ядрени превръщания в дадено 
количество радиоактивно вещество, които 
се осъществяват за единица време.
Активността А в даден момент от време-
то t се определя по формулата:
А(t) = |dN/dt| = λ . N(t),
където: N(t) е броят на атомите на даден 
радионуклид в момента t;
λ = 0,693/Т1/2 е константата на радиоак-
тивно разпадане, а Т1/2 е периодът на полу-
разпадане на съответния радионуклид.
Стойностите на периода на полуразпа-
дане (часове, дни или години) за различни 
радионуклиди са дадени в приложение № 2.
Специално наименование на единицата за 
активност в система SI: Бекерел (Bq).
Активността на дадено количество радио- 
активно вещество е 1 Bq, ако за една секун-
да се осъществява едно спонтанно ядрено 
превръщане:
1 Bq = 1 s-1. 
8. „Константа на радиоактивно разпадане 
на радона“ – λ=0,00756 h-1 (-) е отношението 
на средния брой разпаднати атоми радон за 
единица време към общия брой на атоми 
радон в дадена проба. 
9. „Степен на отделяне на радон“ (E) е 
плътността на дифузионния поток от радон, 
пропорционална на градиента на плътността 
съгласно закона на Фик.
E = -D.grad(C), [Bq/(m2.h)], 
където: D е коефицент на дифузия на ра-
дона (m2/h), който е числено равен на плът-
ността на дифузионния поток при градиент 
на концентрацията, равен на 1; 
C – обемна концентрация на радон (Bq/m3). 
10. „Дължина на дифузия“ е дължината 
на проникване на радон чрез дифузия в хи-
дроизолацията или почвата при дифузионен 
поток, насочен перпендикулярно на хидро-
изолационната или почвената повърхност, 
определена по формулата: 
l = (D/λ)1/2 (m),
където: D е коефицентът на дифузия на 
радон (m2/h); 
λ – константата на радиоактивно разпа-
дане на радон (1/h). 
11. „Измерване“ е определяне на концен-
трацията на радон във въздух по стандарти-
зирани методи със средства за измерване, 
отговарящи на Закона за измерванията. 
12. „Район с установено повишено съдър-
жание (концентрация) на радон“ е територия 
в административен район, в която концентра-
цията на радон в значителна част от сградите 
има вероятност да превиши референтното 
ниво за средногодишна обемна концентрация 
на радон в закрити помещения, определено 
с Наредбата за радиационна защита.
13. „Радонов потенциал на почва“ е па-
раметър, който отчита концентрацията на 
радон в дадена почва и условията, които 
почвата като специфична среда създава за 
пренасяне на радона в почвения газ. 
14. „Радонов индекс на строителната пло-
щадка“ е радоновият потенциал на почвата 
на дълбочина 0,80 m под повърхността на 
обикновено оригиналния, немодифициран 
терен, установен според специална регулация. 
Радоновият индекс на строителната площадка 
зависи от обемната концентрация на радон 
в почвения газ и от газовата пропускливост 
на почвата. 
15. „Газова пропускливост на почвата“ е 
параметър, характеризиращ възможността 
за разпространение на газове в почвата, в 
т.ч. на радон. Параметърът се определя чрез 
директно измерване или по експертна оценка 
на почвата въз основа на измерена обемна 
концентрация на радон в почвата или чрез 
приложение № 10. 
16. „Обемна концентрация на радон в 
почвения газ“ е обемната концентрация на 
радон във въздуха в почвата, като въздухът 
в почвата е смес от газовете, съдържащи се 
в почвата. 
17. „Хидроизолация, устойчива на про-
никване на радон“ е хидроизолация, проек-
тирана и изпълнена съгласно изискванията 
на Наредба № РД-02-20-2 от 2016 г. за про-
ектиране, изпълнение, контрол и приемане 
на хидроизолационни системи на строежите 
(ДВ, бр. 47 от 2016 г.), която ограничава 
пренасянето на радон чрез дифузия. 
18. „Защита на хидроизолацията“ е до-
пълнителен слой, който защитава хидро-
изолацията от механични въздействия и 
увреждания, включително осигурява анти-
корозионна защита. 
19. „Контактна конструкция“ е онази част 
от ограждащата конструкция на сградата, ко-
ято е в пряк контакт с почвата под сградата. 
20. „Пропусклива контактна конструкция“ 
е конструкция, която не изпълнява услови-
ята за 3-та категория на въздухоплътност 
съгласно наредбата. 
21. „Контактен етаж“ е подземен, полу-
подземен или част от първи надземен етаж 
в контакт с почвата. Контактният етаж 
включва контактната конструкция. 
22. „Кухо пространство“ е празно прос-
транство, изградено при основите на сгра-
дата под подовата конструкция на първия