Държавен вестник, бр. 107, 2004 г., стр. 51

Б Р О Й  107
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  51
1. от 0,5 до 1,6 МРа включително;
2. от 0,2 до 0,5 МРа включително;
3. от 0,01 до 0,2 МРа включително;
4. до 0,01 МРа включително.
(2) Зависимостите между работното наля-
ганe и другите налягания се определят съглас-
но БДС ЕN 12007-1 и БДС EN 12279.
Чл. 44. Разпределителните мрежи, включи-
телно отклоненията и съоръженията за присъ-
единяване на промишлените газови инсталации,
сградните газови инсталации, автомобилните
газоснабдителни станции и газонапълващите
станции, се проектират от продукти, предназ-
начени за транспортиране на природен газ за
определено налягане, както следва:
1. стоманени тръби за налягане, съответст-
ващи на изискванията на БДС EN 10208, БДС
EN 12007-3 или притежаващи одобрение за
материали съгласно изискванията на глава тре-
та, раздел I от Наредбата за съществените изиск-
вания и оценяване съответствието на съоръже-
нията под налягане, приета с Постановление
№ 204 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ,
бр. 87 от 2002 г.);
2. тръби от полиетилен с висока плътност за
максимално работно налягане съгласно БДС
EN 12007-2 и БДС 17395-97;
3. тръби от пластифициран поливинилхло-
рид и от други материали, предназначени за
транспортиране на природен газ за определено
налягане;
4. преминаването на разпределителния га-
зопровод от един в друг вид материал се осъ-
ществява посредством специални преходни
фасонни елементи на заварка или чрез меха-
нична връзка, които отговарят на същите изиск-
вания както съответните тръби.
Раздел II
Разпределителни мрежи, отклонения и съоръ-
жения за присъединяване
Чл. 45. Разпределителните мрежи с наляга-
не до 1,6 МРа включват:
1. разпределителните газопроводи от ГРС
(АГРС) до отклоненията за присъединяване на
потребителите;
2. отклоненията и съоръженията за присъ-
единяване към разпределителната мрежа, пред-
ставляващи съвкупност от оборудване, апарати
и газопроводи, предназначени за регулиране и/
или търговско мерене на природния газ, пода-
ван на потребителя или на група потребители.
Чл. 46. (1) Елементите на разпределителните
мрежи се проектират за подземно или надземно
полагане така, че през срока на тяхната експлоа-
тация да не се налага преместването им във връз-
ка с извършване на ново строителство, предвиж-
дано с действащите устройствени планове.
(2) Разпределителните мрежи, единичните
разпределителни газопроводи и отклонения и
съоръженията за присъединяване се проекти-
рат подземно под улични настилки и тротоари,
в зелени площи и земеделски земи, в обхвата на
пътища, под леглата на реки и други водни обек-
ти, в горския фонд. Допуска се надземно пола-
гане по негорими автомобилни и пешеходни
мостове, подлези и надлези.
(3) Местоположението на подземните газо-
проводи, предвидени за полагане чрез изкоп, се
означава трайно със сигнални ленти, поставе-
ни на разстояние 0,3 m над горната образуваща
на тръбата, с оглед установяване на местополо-
жението им при извършване на ремонт, земни
и други строителни работи, като:
1. стоманените газопроводи се обозначават
с пластмасова лента;
2. газопроводите от полиетилен или пласти-
фициран поливинилхлорид се обозначават с
пластмасова лента с метална нишка.
Чл. 47. (1) Краят на газопроводното откло-
нение се определя в зависимост от местополо-
жението на предвиденото за потребителя съо-
ръжение за регулиране и/или измерване на раз-
хода на природен газ.
(2) Съоръженията за присъединяване се
предвиждат:
1. извън сградите—при работно налягане,
равно на 0,5 МРа;
2. в нежилищни помещения, защитени срещу
свободно влизане, с осигурен достъп за органите
на експлоатационното предприятие на система-
та за газоснабдяване—за жилищни сгради;
3. непосредствено в помещения с монтирани
в тях газови уреди—за административни и об-
щественообслужващи сгради.
Чл. 48. Главната спирателна арматура и
електроизолиращите фланци на газопроводни-
те отклонения за присъединяване от стомане-
ни тръби се проектират извън сградите.
Чл. 49. (1) Не се допуска преминаване на
отклонения за присъединяване под фундамен-
ти на сгради.
(2) Присъединяването на газопроводите към
сградите се проектира през външните стени в
защитен кожух. Пространството между газо-
провода и кожуха се уплътнява с еластичен ма-
териал по цялата дължина на кожуха.
Чл. 50. (1) Разглобяеми (фланцови и резбо-
ви) съединения се проектират в местата на
монтаж на спирателната арматура, на присъе-
диняването на контролно-измервателните уре-
ди и на електрохимичната защита.
(2) Забранява се използването на съедине-
нията по ал. 1 в подземни участъци на газопро-
водите.
Раздел III
Подземни газопроводи
Чл. 51. (1) В урбанизирани територии под-
земните газопроводи се проектират по правило
в улични платна, под тротоари, зелени площи и
в общински имоти при спазване изискванията
на БДС EN 12007—1, 2, 3 и 4, и на Наредба № 8
от 1999 г. за правила и норми за разполагане на
технически проводи и съоръжения в населени
места (ДВ, бр. 72 от 1999 г.).