Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 29

Б Р О Й  99
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  29
4. кабелни шахти—два пъти годишно;
5. подводни кабели—съгласно местни ин-
струкции.
(2) Сроковете за огледите на КЛ от инже-
нерно-техническия персонал се определят съ-
образно местните условия.
(3) При наводнения и силни дъждове се из-
вършват извънредни обходи.
Чл. 231. (1) Огледите на трасето и съоръже-
нията на маслонапълнените кабелни линии с
напрежение 110 kV се извършват, както следва:
1. трасета на положени в земята кабели—
два пъти месечно;
2. положени в колектори и тунели кабели—
един път на три месеца;
3. кабелни шахти със спирателни или полу-
спирателни муфи—един път на три месеца;
4. апаратури за поддържане на постоянно
налягане на маслото в кабелите, които имат
сигнализация за изменение на налягането на
маслото—един път месечно;
5. апаратури за поддържане на постоянно
налягане на маслото в кабелите, които нямат
сигнализация за изменение на налягането на
маслото—съгласно вътрешни инструкции.
 (2) Установените по време на огледите не-
редности се вписват в дневник за огледите.
Чл. 232. (1) Тунелите, колекторите, каналите
и другите съоръжения на КЛ се поддържат чис-
ти. Кабелите и металните конструкции, върху
които са положени кабелите, при необходимост
се боядисват с антикорозионни вещества.
(2) Тунелите и колекторите, в които може да
попадне вода, имат средства за изпомпване на
подпочвените и дъждовните води.
Чл. 233. Работодателите на предприятията/
организациите, на територията на които се из-
вършват изкопни работи близо до кабелни ли-
нии, осигуряват наблюдаващи лица, които от-
говарят за сигурността и целостта на КЛ.
Чл. 234. (1) В районите на електрифицира-
ния железопътен транспорт—трамваи, железо-
пътни линии и др., се извършва проверка на
състоянието на кабелите, като се измерва и
големината на блуждаещите токове.
(2) Периодичността на проверките е два пъти
първата година от експлоатацията на КЛ или
на електрифицирания транспорт, а след това—
съгласно приложение № 7—табл. 1.
Чл. 235. (1) При откриване на опасни потен-
циали и плътности на блуждаещите токове по КЛ
се вземат мерки за предотвратяване разрушава-
нето на кабелите от електрокорозия, като при
това се има предвид и необходимостта от защита
на кабелите от почвена или химическа корозия.
(2) Защитните уредби се наблюдават в съот-
ветствие с вътрешна инструкция.
Чл. 236. Основният ремонт на КЛ се извър-
шва по график, разработен въз основа на огле-
дите и изпитванията и одобрен от енергетика.
Чл. 237. (1) Ремонтните работи по крайни
кабелни муфи се разрешават само при изклю-
чен и заземен от двете страни кабел.
(2) Ремонтът на крайни и съединителни ка-
белни муфи в разпределителните уредби и по
КЛ се извършва само при пълно изключване и
заземяване на линиите.
Чл. 238. (1) Разкопаване на кабелните тра-
сета или извършване на изкопни работи близо
до тях се извършва само след предварително
разрешение на организацията, експлоатираща
тези съоръжения.
(2) По време на изкопните работи се осигу-
рява надзор от упълномощено лице от потреби-
теля за запазването на кабелите, тяхното ук-
репване против провисване и защита от меха-
нични повреди.
(3) Мястото на изкопните работи се обезо-
пасява с поставяне на сигнални лампи, преду-
предителни ленти и знаци.
Чл. 239. (1) На изпълнителя на работата се
посочва точното разположение на кабелите,
разяснява се начинът на работата и се взема от
него писмено потвърждение, че е получил по-
сочените сведения и указания.
(2) При механизирано разкопаване се осигу-
ряват всички необходими мерки за защита на
кабелите от механични повреди.
Чл. 240. (1) Когато при направата на изкопи
за тръбопроводи се срещнат кабели и други
комуникации, местата на които не са известни
и не са посочени в схемите, изкопните работи
се прекратяват до изясняване на положението
от ръководителя на обекта и до получаване на
указания от експлоатиращата съоръженията
организация.
(2) Направата на изкопи и канали в места,
където са положени кабели и подземни съоръ-
жения, се извършва само с повишено внимание.
Чл. 241. (1) Разкопаването на дълбочина, по-
голяма от 0,4 m, в местата, където са положени
кабели, се извършва внимателно, като се има
предвид, че най-малката дебелина на земния
слой около кабела е 0,25 m.
(2) При навлизане в земния слой по ал. 1
пръстта се изважда от кабелния канал много
внимателно и само с лопата.
(3) В случаите по ал. 2 не се използват кирки
и други остри инструменти.
Чл. 242. (1) Не се разрешава разкопаване/
разравяне на кабели със земекопни машини,
ако разстоянието до кабелите е по-малко, а също
използването на въздушни пистолети за разра-
вяне на почвата над кабелите на дълбочина, по-
голяма от 0,4 m, при нормална дълбочина на
полагане на кабелите.
(2) Не се разрешава използване на клинове
и други подобни инструменти на разстояние,
по-малко от 5 m от трасето на кабелите.
(3) Преди започване на работа под надзор
на упълномощено лице от персонала на пред-
приятието/организацията, експлоатиращо КЛ,
се извършва контролно разкриване на кабе-
лите за уточняване на разположението и дъл-
бочината им и се поставя временно огражда-
не, ограничаващо обсега на действие на стро-