Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 20

СТР.  20	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  96
Чл. 37. (1) Евакуационни са изходите:
1. от помещенията на първия подземен, 
полуподземен, приземен етаж и на първия 
надземен етаж, водещи непосредствено навън 
или в коридор, вестибюл, стълбище със само­
стоятелен изход навън;
2. от помещенията на който и да е етаж 
към коридор или проход, завършващ със стъл-
бище или непосредствено в стълбище, което 
на етажните нива по т. 1 има директен изход 
навън, или през фоайе, коридор или проход, 
отделени от етажните пространства чрез пре-
гради с огнеустойчивост най-малко ЕI 30 и с 
димозащитни самозатварящи се врати;
3. от едно помещение в друго на същия етаж, 
като съседното помещение има евакуационен 
изход и в него няма производства от категории 
по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б;
4. към пожарен сектор на същия или друг 
строеж, осигурен с независим (самостоятелен) 
път за евакуация;
5. които отговарят и на специфичните изис-
квания, определени в глава тринадесета.
(2) Крайни евакуационни изходи са:
1. към околната среда на кота „терен“;
2. към пожарен сектор на същия или друг 
строеж, изпълнен с независим (самостоятелен) 
път за евакуация и отделен чрез стена без отво-
ри, като защитата на прехода от задимяване се 
осигурява чрез открита въздушна зона (тераса, 
балкон, лоджия);
3. към защитена зона от същия или друг 
строеж, в който хората не са изложени на 
опасности от пожар и разполагат с независими 
изходи и пътища за евакуация.
(3) Евакуационните изходи се проектират 
разсредоточени.
(4) Евакуационните изходи са разсредоточе-
ни, когато ъгълът, сключен между направленията 
на движение на хора към тях от най-отдале-
чената точка в помещението (спрямо всички 
евакуационни изходи в него), е по-голям от 
45° (фиг. 1 и 2).
    
Фиг. 1
Фиг. 2
Чл. 38. (1) Изходите, които не отговарят на 
изискванията по чл. 37, ал. 1 и 2, са аварийни.
(2) Аварийните изходи не заменят необхо-
димия брой евакуационни изходи. Те могат да 
се предвиждат за повишаване на безопасността 
на хората при пожар.
Чл. 39. (1) Асансьорите и другите механични 
средства за придвижване могат да се използват 
за евакуация, когато са отделени в защитена 
или безопасна зона на строежа.
(2) Разрешава се ескалаторите в строежи на 
два етажа да служат за неподвижни открити 
стълбища за евакуация.
Чл. 40. (1) Не се разрешава евакуационни 
пътища и изходи да преминават през съседни 
помещения от категории по пожарна опасност 
Ф5А и Ф5Б.
(2) При евакуация през съседни помещения 
от категория по пожарна опасност Ф5В или 
през помещения от други класове на функцио-
нална пожарна опасност (от класове Ф1 – Ф4), 
в които се съхраняват горими материали, се 
предвиждат не по-малко от два разсредоточени 
изхода, като всеки от тях води към отделно 
съседно помещение с евакуационни изходи 
съгласно чл. 37, ал. 1 и 2.
(3) При евакуация през съседни помещения 
от категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д 
се предвижда един изход съгласно чл. 37, ал. 1 
или 2.
(4) Не се разрешава евакуация през повече 
от едно съседно помещение с изключение на 
помещенията от категория по пожарна опас-
ност Ф5Д или на помещенията от класове на 
функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 с 
конструкции и покрития с клас по реакция на 
огън не по-нисък от А2, в които не се съхра-
няват горими материали.
Чл. 41. (1) Широчината на изходите, кори-
дорите и стълбищните рамена (включително 
на междуетажните стълбищни площадки) на 
евакуационните пътища в строежи от всички 
класове на функционална пожарна опасност с 
изключение на клас Ф5 се определя в зависи-
мост от броя на хората в сградата, определен 
съгласно чл. 36.
(2) Широчината и броят на изходите в за-
висимост от броя на хората в помещенията се 
определят, както следва:
1. до 15 човека и до 300 m2 в подземни 
етажи – един изход с минимална светла ши-
рочина 0,9 m;
2. до 50 човека – един изход с минимална 
светла широчина 0,9 m;
3. до 100 човека – най-малко два изхода, всеки 
от които с минимална светла широчина 0,9 m;