Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 56

С Т Р .  56
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  72
3. отваряне и затваряне на лопатките на ра-
ботното колело при турбини тип “Каплан”;
4. отваряне и затваряне на иглите на дюзите
и струйните отклонители при турбини тип “Пел-
тон”;
5. затваряне на направляващия апарат при
задействане на разпределителя за аварийно
затваряне;
6. затваряне и отваряне на работните затво-
ри пред турбините;
7. затваряне и отваряне на аварийните и ре-
монтните затвори на водовземанията;
8. отваряне и затваряне на синхронния из-
пускател на турбините тип “Францис”.
Чл. 287. На всеки хидроагрегат се извършва
контрол за работата на съоръженията посред-
ством огледи и измервания в обем и в срокове,
указани във вътрешните инструкции и на осно-
вание на заводските предписания.
Чл. 288. (1) Не се допуска продължителна
работа на хидроагрегата при повишено ниво на
вибрациите.
(2) Допустимите стойности на хоризонтал-
ните вибрации на носачите на вертикалните
хидроагрегати с вградените в тях лагери, на кор-
пуса на турбинния лагер и на лагерите на хори-
зонталните хидроагрегати при номиналната чес-
тота на въртене на ротора са, както следва:
Честота на
въртене, n-1
До 100
100—187
187—375
375—750
Двойна ам-
плитуда, mm
0,1
0,15
0,10
0,07
 (3) Допустимите стойности на вертикални-
те вибрации (двойната амплитуда) на капака
на турбината, опорния конус или кръстовината
на генератора в зависимост от честотата на
вибрациите са, както следва:
Честота на
вибрациите,
до 1
3
6
10
16
30
Hz
и повече
Двойна ам-
плитуда, mm
0,18
0,15
0,12
0,08
0,06
0,04
(4) Допустимата стойност на биенето на вала
на хидроагрегата се посочва във вътрешната
инструкция.
Чл. 289. (1) За всеки хидроагрегат в местна-
та инструкция се определят и се контролират
номиналните и максимално допустимите тем-
ператури на:
1. сегментите на аксиалния (петовия) лагер;
2. радиалните лагери;
3. маслото във ваните.
(2) При повишаване на температурата на
лагер или на маслото с 5 °С над номиналната се
включва предупредителната сигнализация, а
при 8 °С—защитата за изключване на хидро-
агрегата.
(3) Експлоатацията на петовите лагери с
еластични сегменти от металопластика се из-
вършва по вътрешна инструкция в съответст-
вие с предписанията на производителя.
Чл. 290. Системата за техническо водоснаб-
дяване се поддържа винаги в изправност и го-
товност да осигури охлаждане на лагерите на
хидроагрегата, статора на генератора, масле-
ните и другите системи при всички режими на
работа на хидроагрегата.
Чл. 291. Компресорната уредба и маслона-
порната уредба (МНУ) се поддържат и експло-
атират съгласно вътрешните инструкции.
Чл. 292. Основен ремонт на хидротурбините
и помпите на ПАВЕЦ се извършва в зависи-
мост от работните часове и състоянието им
съобразно указанията на завода производител
най-малко веднъж на 5—7 години.
Чл. 293. Действията при подготовката на
хидроагрегат за ремонт (изолиране по водна
страна и от електрическата мрежа) се извърш-
ват при задължително спазване на инструкци-
ите за безопасна работа.
Г л а в а  с е д е м н а д е с е т а
ПОМПЕНИ СТАНЦИИ
Чл. 294. (1) Помпената станция е част от
енергийния обект и е предназначена за снабдя-
ването му с определени водни количества (води
за охлаждане, за технически и противопожарни
нужди, сурова химически необработена вода,
вода за топлопреносната мрежа и др.), необхо-
дими за експлоатацията на обекта.
(2) Помпената станция обхваща съоръжени-
ята от водоизточника, водоподаващите канали
и тръбопроводи на смукателната страна, пом-
пената уредба със затворните органи пред и след
помпите, колекторния участък и напорния тръ-
бопровод, измервателните, управляващите и
защитните системи.
Чл. 295. Когато помпената станция обслуж-
ва и други водоползватели, се съставя съвмест-
но съгласувана инструкция за експлоатация по
предназначение и се договарят задълженията и
отговорностите на всяка от страните.
Чл. 296. При експлоатацията на помпената
станция се осигурява:
1. сигурна и непрекъсната работа на съоръ-
женията при оптимални параметри на дебит,
налягане, температурен режим, коефициент на
полезно действие;
2. постоянна готовност за пускане в работа
на всички съоръжения.
Чл. 297. (1) В помпените станции без дежу-
рен персонал, които работят в напълно автома-
тизиран режим, системите за автоматично уп-
равление, контрол и защита са постоянно вклю-
чени в работа.
(2) Дежурният персонал в помпените стан-
ции с постоянно дежурство е отговорен за оси-
гуряването на нормален експлоатационен ре-
жим.
Чл. 298. За помпените агрегати се изисква да
работят при напълно отворени затворни орга-
ни на смукателната и нагнетателната страна.