Държавен вестник, бр. 92, 2022 г., стр. 19

БРОЙ  92	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  19  
(5) Енергийната ефективност η на подсистема i се определя като:
η
+
⋅
=
+
⋅
,
, ,
,
,
i out
i
el i out
i
i in
i
i aux
Q
f
E
Q
f
W
 
,	
(1)
където :
fi е коефициентът на преобразуване на електрическа енергия съгласно таблица 1 в част трета 
от приложение № 1; 
Eel,i,out – електрическата мощност на подсистема i; 
Qi, out – изходящата топлина на подсистема i; 
Q i, in – входящата топлина на подсистема i; 
Wi;aux – спомагателната енергия на подсистема i. 
Чл. 29. (1) При нови сгради ефективността на топлоснабдяването за системите с горивни 
отоплителни котли и горивни комбинирани котли за отопление и БГВ, в които топлината се 
генерира чрез изгаряне на изкопаеми горива и/или горива от биомаса, се изчислява с данни 
на производителите, отчетени от продуктовата информация за такива продукти. При липса на 
продуктова информация изчисленията могат да се извършват със стойностите за ефективност 
на генератора в подсистемата за генериране на енергия, както са посочени в таблица 5:
Таблица 5
Вид на генератора на топлина *
Сезонната 
енергийна ефектив­
ност при отопление 
по горна топлина на 
изгаряне на 
горивото 
**к.п.д. – ηѕ,  %
1
2
3
1.
Горивни отоплителни котли с номинална топлинна мощност ≤ 70 kW, с 
изключение на котли от тип B1 с номинална топлинна мощност ≤ 10 kW
≥ 86 % 
2.
Горивни комбинирани котли с номинална топлинна мощност ≤ 70 kW, 
с изключение на комбинирани котли от тип B1 с номинална топлинна 
мощност ≤ 30 kW
≥ 86 % 
3.
Горивни отоплителни котли с номинална топлинна мощност >70 kW и ≤ 
400 kW и горивни комбинирани котли за отопление и БГВ с номинална 
топлинна мощност > 70 kW и ≤ 400 kW
≥ 86 % 
4.
Котли тип B1*** с номинална топлинна мощност ≤ 10 kW
≥ 75 %
5.
Комбинирани котли тип B1*** с номинална топлинна мощност ≤ 30 kW
≥ 75 %
6.
Отоплителни когенерационни агрегати
 100 %
* Без топлоизточници, специално проекти­
рани за използване на газообразни или течни 
горива, произведени предимно от биомаса, и 
без топлоизточници, използващи твърди горива.
** КПД при 100 % номинална мощност. 
При 30 % от номиналната топлинна мощност 
стойността е най-малко 94 %.
*** „Котел тип B1“ – котел по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 813/2013 на Комисията от 
2 август 2013 г. за прилагане на Директива 
2009/125/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета по отношение на изискванията за еко­
проектиране на отоплителни топлоизточници 
и комбинирани топлоизточници.
(2) При обследване на съществуващи 
сгради ефективността на топлоснабдяването 
за системите с горивни отоплителни котли 
и горивни комбинирани котли за отопление 
и БГВ, в които топлината се генерира чрез 
изгаряне на изкопаеми горива и/или горива 
от биомаса, се определя чрез измервания и 
изчисления съгласно Наредба № Е-РД-04-1 
от 2022 г. за условията и реда за извършване 
на проверка за енергийна ефективност на 
отоплителните инсталации и инсталациите 
за комбинирано отопление и вентилация по 
чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации 
по чл. 51, ал. 1, условията и реда за изгот­
вянето на оценка на енергийните спестява­
ния, както и условията и реда за създаване, 
поддържане и ползване на базата данни по 
чл. 52 от Закона за енергийната ефективност 
(ДВ, бр. 30 от 2022 г.) (Наредба № Е-РД-04-1 
от 2022 г.).
Чл. 30. Изискванията към техническите 
сградни инсталации за отопление, охлаж­
дане, вентилация и гореща вода за битови 
нужди, обхванати от аспектите за „правилно 
монтиране“ и „подходящи оразмеряване, 
настройка и контрол“ на инсталациите са 
съгласно изискванията в Наредба № 15 от 
2005 г. за технически правила и нормативи 
за проектиране, изграждане и експлоатация 
на обектите и съоръженията за производ­