Държавен вестник, бр. 6, 2016 г., стр. 57

БРОЙ  6	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  57  
a, b, c, d, L и H – конструктивните размери 
на прозореца съгласно фиг. 2; 
s – отношението на повърхнината на нето 
остъкляването към остъкляването по зидарски 
мерки (вж. табл. 13).
Засенчената част на нето остъклената повърх-
нина се определя по следния начин:
(7) 
2
SH
SL
A
А 's
A
,m


. 
АSL и АSH в (4) и (5) се изчисляват за часа, в 
който се получава 
t,max
Φ
 (вж. табл. 8).
Сухият охладителен товар вследствие на 
топлопреминаване и слънчево облъчване през 
остъклени елементи се получава за всеки час от 
денонощието като сбор от съставките си:
(8) 
d,F,i
d,FT,i
d,FSL,i
d,FSH,i
F
,W
Φ
= Φ
+ Φ
+
.
ОХЛАДИТЕЛЕН ТОВАР ОТ ВЪТРЕШНИ 
ИЗТОЧНИЦИ
1.3. Топлопреминаване през вътрешни ограж-
дащи елементи (ФdTN,i)
Изчислява се за всеки час от денонощието 
за всяко ограждение по формулата:
(9) 
(
)
dTN,i
nr,t
int
UA
,W
Φ
=
θ
−θ
,
където:
U е коефициентът на топлопреминаване на 
вътрешното ограждение (стена, под, таван), W/
m2K;
A – повърхнината на вътрешното ограждение, 
m2 (определя се аналогично на покриви и външни 
стени); 
θ n r,t  –   т е м п е р а т у р а т а  н а  с ъ с е д н о т о 
неклиматизирано помещение за всеки час от 
денонощието, oC; приема се с 2,8 оС по-ниска 
от te,t, но не по-ниска от 20 оС; допуска се да се 
работи с θe,t за θnr,t; за кухни и котелни θnr,t може 
да бъде с 8 – 28 оС по-висока от θe,t в зависимост 
от сезона.
За подове върху земя или върху мазе, което 
не се вентилира, нито отоплява, охладителен 
товар не се изчислява.
1.4. Осветление (Φd,L,i)
Изчислява се за всеки час от денонощието 
и поотделно за различните типове осветителни 
тела по формулата:
(10) 
d,L,i
use
sa
CL
P
F ,W
Φ
=
ψ
ψ
,
където:
P е общата мощност на всички еднотипни 
осветителни тела, W (произведението на броя 
на осветителните тела и лампената мощност, 
написана на табелката на осветителното тяло); 
ψuse – коефициент на използване (отношението 
на мощността, която ще се използва, към 
сумарната мощност); 
ψsa – коефициент за типа на осветителното тяло 
(за нажежаеми лампи ψsa=1, за луминесцентни 
лампи ψsa=1,25, за друг тип разрядни лампи (с 
живачни или натриеви пари) ψsa=1,04÷1,37 – по 
данни на производителя); 
FCL – фактор на охладителния товар; избира 
се във функция на два показателя: „а“ – съгласно 
табл. 14, и „b“ – съгласно табл. 15, както и във 
функция на продължителността (времето) на 
работа на осветлението (8, 10, 12, 14 и 16 часа) 
от табл. 16а, 16б, 16в, 16г и 16д.
Показателят „a“ отчита стайната мебелировка, 
типа на осветителните тела (невентилируеми или 
вентилируеми) и организацията на въздухообмена. 
Показателят „b“ отчита масивността на пода и 
интензивността на циркулацията на въздуха. 
Когато работните времена на осветлението и 
на климатичната инсталация са равни, както и 
когато осветлението работи денонощно, FCL=1.
За идейни проекти P се определя по формулата:
2
L
lf
1,25E
P
,W / m
= η η
,
където:
E е осветеността на помещението, lx (табл. 17);
L
0,3
0,9
η =
÷
 – коефициентът на полезно действие 
на осветлението;
ηlf – светлинният добив (за нажежаеми 
лампи 
lf
10 15lm / W
η =
÷
; за луминесцентни лампи 
lf
20
50lm / W
η =
÷
; за лампи с живачни пари lf
50
60lm / W
η =
÷
 
и за лампи с натриеви пари 
lf
60
70lm / W
η =
÷
).
1.5. Хора (Φd,p)
Изчислява се за всеки час от денонощието 
по формулата:
(11) 
d,p
s,p
CL
n
F ,W
Φ
= Φ
,
където:
n е броят на хората; 
FCL – факторът на охладителния товар; избира 
се от табл. 18 в зависимост от продължителността 
на престоя на хората в климатизираното 
помещение и времето, изминало след влизането 
им в него; когато престоят на хората съвпада с 
времето на работа на климатичната инсталация 
или обектът е гъсто населен (театър, аудитория), 
CL
F
1
= ;
s,p
Φ
 – отделената явна топлина от един човек, 
W; за различните видове дейност и температура 
на помещението тя се отчита от табл. 19; 
отделената явна топлина може да бъде изчислена 
и от уравненията:
2
s,p
t,p
int
177,9914
9,1304153.10
4,817442
,W
−
Φ
=
+
Φ
−
θ
;
s,p
t,p
int
184,5614
0,3638804
7,529174
,W
Φ
=
+
Φ
−
θ
,
където:
t,p
Φ
 е пълно отделената топлина от един човек 
(вж. табл. 20 за различните видове дейност), W; 
θint – температурата на въздуха в помещението, 
оС. 
Първото уравнение е валидно за 
t,p
100
220W
Φ
=
÷
, 
второто – за 
t,p
230
525W
Φ
=
÷
. За двете уравнения 
o
int
20
30 C
θ
=
÷
.
1.6. Уреди, лабораторно оборудване и мате-
риали (Φd,A)
Изчислява се за всеки час от денонощието 
по формулата:
(12) 
d,A
max
use
r
CL
K F ,W
Φ
= Φ
ψ
,
където:
ψuse е коефициентът на използване (за кухненско 
оборудване ψuse=0,5); 
K r – корекцията за частта от топлината, 
отдавана с радиация от топлоизточника (прави 
се само за уреди под чадър – Kr=0,32);