Държавен вестник, бр. 2, 2013 г., стр. 83

БРОЙ  2	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  83  
Операторът уведомява директорa на съответ-
ната РИОСВ за резултатите от проверката на АС 
за измерване.
9. Стойностите на 95 %-ните доверителни ин-
тервали на всяка една измерена стойност не трябва 
да превишават със следните проценти съответните 
НДЕ:
За въглероден оксид
с 10 %
За серен диоксид
с 20 %
За азотни оксиди
с 20 %
За прах
с 30 %
10. Валидираните средночасови и среднодено-
нощни стойности се получават, като от измере-
ните валидни средночасови стойности се извади 
стойността на съответния доверителен интервал, 
посочен в т. 9.
Ден, в който повече от три средночасови стой-
ности са невалидни поради лошо функциониране 
или операции по поддръжката на автоматичната 
система за измерване, не се отчита. Ако поради тези 
причини се наложи обявяването за невалидни на 
данните за повече от 10 дни в годината, директорът 
на съответната РИОСВ изисква от оператора да 
вземе адекватни мерки за подобряване надеждността 
на автоматичната система за измерване.
11. При инсталации, които спазват степените 
на десулфуризация, посочени в чл. 12, се измерва 
съдържанието на сяра в изгаряните въглища по 
ред и начин, определени с Наредба № 6 от 1999 г. 
за реда и начина за измерване на емисиите на 
вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух 
от обекти с неподвижни източници. Операторът 
уведомява министъра на околната среда и водите 
за съществени промени във вида на използваното 
гориво.
Част 4
Оценка на спазването на нормите за допусти-
ми емисии
1. При извършване на непрекъснати измерва-
ния НДЕ, определени в части 1 и 2, се приемат 
за спазени, ако оценката на измерените резултати 
показва, че за експлоатационните часове в рамки-
те на една календарна година са спазени всички 
изброени по-долу условия: 
а) нито една валидирана средномесечна стой-
ност не превишава съответните НДЕ, определени 
в части 1 и 2;
б) нито една валидирана среднодневна стойност 
не превишава 110 % от съответните НДЕ, опреде-
лени в части 1 и 2;
в) в случаите на горивни инсталации, състоящи 
се само от въглищни котли с обща номинална 
топлинна входяща мощност под 50 MW, нито една 
валидирана средноденонощна стойност не преви-
шава 150 % от съответните НДЕ, определени в 
части 1 и 2;
г) 95 % от всички валидирани средночасови 
стойности в рамките на една година не превишават 
200 % от съответните НДЕ, определени в части 1 и 2.
Валидираните средни стойности се определят 
както е посочено в част 3, т. 10.
При изчисляването на средните стойности на 
емисиите не се вземат предвид стойностите, изме-
рени през периодите, посочени в чл. 7, 8 и 22, както 
и по време на периодите на пускане и спиране.
2. Когато не се изисква извършването на не-
прекъснати измервания, определените в части 1 и 
2 НДЕ се считат за спазени, ако при всяко едно 
от измерванията, извършени съгласно изисквани-
ята на Наредба № 6 от 1999 г. за реда и начина 
за измерване на емисиите на вредни вещества, 
изпускани в атмосферния въздух от обекти с не-
подвижни източници, не са превишени нормите за 
допустими емисии. 
Част 5
Минимални степени на десулфуризация
1. Минимални степени на десулфуризация за 
горивни инсталации по чл. 5, ал. 1:
Обща но-
минална 
топлинна 
мощност 
(MW)
Минимални степени на десулфу-
ризация
Инсталации, на които 
е издадено разрешител-
но за ползване преди 
27 ноември 2002 г. или 
чиито оператори са по-
дали пълно заявление 
за разрешително преди 
тази дата, при условие 
че инсталацията е пус-
ната в експлоатация не 
по-късно от 27 ноември 
2003 г.
Други 
инста-
лации
50 – 100
80 %
92 %
100 – 300
90 %
92 %
> 300
96 %(1)
96 %
(1) За горивни инсталации, изгарящи нефтен битум, 
минималната степен на десулфуризация е 95 %. 
2. Минимални степени на десулфуризация за 
горивни инсталации по чл. 5, ал. 2 и 3:
Обща номинална то-
плинна мощност (MW)
Минимални степени 
на десулфуризация
50 – 100
93 %
100 – 300
93 %
> 300
97 %
Част 6
Спазване на степените на десулфуризация
Минималните степени на десулфуризация, оп-
ределени в част 5, се прилагат като средномесечна 
норма за допустими емисии.
Част 7
Средни норми за допустими емисии от горивни 
инсталации на няколко горива, разположени на 
площадката на една рафинерия
Средните НДЕ (в mg/Nm3) на SO2 за горивни 
инсталации на няколко горива, разположени на 
площадката на една рафинерия, с изключение на 
газови турбини и газови двигатели, които използват 
за гориво (самостоятелно или съвместно с други 
горива) остатъци от дестилация и преработка 
при рафинирането на суров нефт, и при условие 
че произвежданата от тях топлинна енергия е 
предназначена за задоволяване на потребностите 
на консуматорите, намиращи се в границите на 
площадката, са: