Държавен вестник, бр. 17, 2005 г., стр. 31

Б Р О Й  17
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  31
14. “Допустим ток за проводник” (Iz) е уста-
новената стойност на тока, който може да пре-
минава през проводника при определени усло-
вия, като неговата установена температура не
превишава определена стойност.
15. “Свръхток” е всеки ток, който превиша-
ва номиналния ток.
16. “Ток на претоварване” е свръхток, кой-
то може да се появи в електрически изправна
верига.
17. “Разединяване” е действие, чрез което се
осигурява изключване на напрежението на ця-
лата уредба или на част от нея, като за целите
на безопасността уредбата или съответната част
от нея се отделя от всички източници на елек-
трическа енергия.
18. “Изключване за механично обслужване”
е действие, с което се прекъсва електрическото
захранване на част или на части от съоръжение
с оглед избягване на опасности, различни от
тези, дължащи се на електрически ток или на
електрическа дъга, по време на неелектричес-
ки работи върху съоръжението.
19. “Аварийно изключване” е действие за
възможно най-бързо отстраняване на внезапно
възникнала опасност.
20. “Квалифицирано лице” е лице, което има
подходящо образование и достатъчен опит, за
да избягва опасности и да предотвратява рис-
кове, които може да създаде електричеството.
21. “Инструктирано лице” е лице, на което
са дадени достатъчно инструкции или което е
надзиравано от квалифицирано лице, за да из-
бягва опасности и да предотвратява рискове,
които може да създаде електричеството.
22. “Лице без подготовка” е лице, което не е
нито квалифицирано, нито инструктирано.”
§ 14. В преходните и заключителните разпо-
редби се правят следните изменения и допъл-
нения:
1. Досегашният § 1 става § 2.
2. Досегашният § 2 става § 3 и в него “осем-
надесет месеца след обнародването є в “Дър-
жавен вестник” се заменят с “от 3 май 2005 г.”.
3. Досегашният § 3 става § 4.
Министър на регионалното развитие
и благоустройството: В. Церовски
Министър на енергетиката
и енергийните ресурси: М. Ковачев
Приложение № 1
към чл. 31, ал. 6
Защита срещу поражения от електрически ток
1. Защита срещу директен и индиректен допир
чрез безопасно свръхниско напрежение (БСНН) и
предпазно свръхниско напрежение (ПСНН)
1.1. Защита срещу поражения от електрически
ток чрез свръхниско напрежение се осигурява,
когато:
а) номиналното напрежение не превишава гра-
ниците на напрежение съгласно т. 1.1.1, и
б) захранването се осъществява посредством
източниците по т. 1.1.2, и
в) са изпълнени всички условия по т. 1.1.3 и са
спазени условията:
—на т. 1.1.4 по отношение на веригите, които
нямат връзка със земята (БСHH), или
—на т. 1.1.5 по отношение на веригите, които
могат да имат връзка със земята (ПСHH), както и на
достъпните токопроводими части на тези вериги.
1.1.1. Горните граници за свръхниско напреже-
ние са 50 V за променливо напрежение и 120 V за
постоянно напрежение без пулсации. За среда с
повишена опасност за поражения от електрически
ток горните граници са 25 V за променливо напре-
жение и 60 V за постоянно напрежение. При спе-
циални условия могат да се прилагат и по-ниски
горни граници на напрежение.
1.1.2. Източници на свръхниско напрежение
БСHH и ПСHH са:
1.1.2.1. трансформаторите за БСНН с електри-
чески разделени намотки по БДС EN 60742;
1.1.2.2. източниците на ток, осигуряващи сте-
пен на безопасност, както тази от трансформатор
по т. 1.1.2.1 (например електродвигател-генератор,
чиито намотки са еквивалентно разделени);
1.1.2.3. електрохимичните източници (например
батерии или акумулатори), които са независими или
които имат защита чрез разделяне спрямо вериги
за функционално свръхниско напрежение (ФСНН)
или спрямо вериги с по-високо напрежение;
1.1.2.4. други източници, които са независими
от вериги за ФСНН или от вериги за по-високо
напрежение (например комбинация от двигател с
вътрешно горене и генератор);
1.1.2.5. електронните устройства, които отго-
варят на съответните стандарти, при които са взе-
ти такива мерки за защита, че дори в случай на
вътрешна повреда на устройството напрежението
на изходните клеми не може да бъде по-голямо от
границите, посочени в т. 1.1.1; по-високи стойнос-
ти могат да бъдат допуснати, когато за вериги за
ПСНН в случай на директен или индиректен до-
пир напрежението на изходните клеми се намаля-
ва за време, съответстващо на стойностите съг-
ласно табл. 1, до стойности, равни на горните гра-
ници на свръхниските напрежения, определени в
т. 1.1.1, или до по-ниски стойности.
1.1.3. Условия за разполагане на веригите:
1.1.3.1. тоководещите части на вериги за БСНН и
ПСНН се разделят чрез защитно разделяне както
помежду им, така и от вериги за ФСНН и от вериги
за по-високо напрежение по т. 1.1.3.2, като не се за-
бранява свързването на верига за ПСНН със земята;
1.1.3.2. защитното разделяне между проводни-
ците на всяка верига за БСНН или ПСНН и на
всяка друга верига се осъществява по един от след-
ните начини:
а) чрез физическо разделяне на проводниците;
б) проводниците на веригите за БСНН и ПСНН
се поставят в допълнителна изолационна обвивка
към основната им изолация;
в) проводниците на веригите с други напреже-
ния се разделят посредством заземен метален ек-
ран или заземена метална обвивка;
г) многожилен кабел или сноп от проводници
може да включва вериги с различни напрежения
само ако проводниците на веригите за БСHH и
ПСHH са изолирани или поотделно, или общо за
най-високото налично напрежение;