Държавен вестник, бр. 64, 2008 г., стр. 66

С Т Р .  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  64
не са известни, обемът и видът на изпитвания-
та без разрушаване трябва да съответстват на
приложимите за съответното съоръжение бъл-
гарски стандарти.
(2) Критериите за оценка на годността на
неразглобяемите съединения по ал. 1 трябва да
съответстват на критериите, използвани при
производството на съоръжението под наляга-
не, а ако те не са известни—на критериите,
посочени в приложимите за съоръжението бъл-
гарски стандарти.
Чл. 182. (1) На ремонтираните съоръжения
под налягане трябва да се извършва краен кон-
трол, за да се установи съответствието им с
изискванията на наредбата и техническата до-
кументация по чл. 168.
(2) Допуска се на елементи на съоръжение-
то под налягане, на които крайният контрол не
може да се извърши след окончателното му
сглобяване, той да се извърши на подходящ етап
от ремонта.
Чл. 183. (1) При крайния контрол трябва да
се извърши хидростатично изпитване на якост
на съоръжението под налягане при стойност на
изпитвателното налягане, равна на посочената
в техническата документация за производство
на съоръжението.
(2) Допуска се изпитването по ал. 1 на съдо-
ве под налягане да се замени с пневматично
изпитване с въздух или инертен газ, ако хидрос-
татичното изпитване е вредно за съда.
Чл. 184. При пневматично изпитване на съ-
оръжение под налягане трябва да се спазват
следните изисквания за безопасност:
1. на тръбопровода, по който се подава флу-
ид към съоръжението под налягане, трябва да
се монтира предпазен клапан, който да не до-
пуска налягането в съоръжението да се повиши
над изпитателното налягане, посочено в техни-
ческата документация за производството на
съоръжението под налягане;
2. в помещението или в района, в който се
извършва изпитването, трябва да се поставят
подходящи прегради за защита при евентуално
разрушаване на елементите на съоръжението;
3. спирателният орган на тръбопровода, по
който се подава флуид към съоръжението под
налягане, манометърът, който измерва наляга-
нето в съоръжението, и лицата, които присъс-
тват при изпитването, трябва да са разположе-
ни в защитените места по т. 2;
4. проверката за херметичността на съеди-
ненията на съоръжението под налягане трябва
да се извърши след понижаване на налягането
в съоръжението до работното налягане.
Чл. 185. (1) Лицето, което извършва ремонт
или преустройство извън случаите по чл. 167 на
съоръжения под налягане, трябва да осигури
изпълнението на изискванията на чл. 168 и
чл. 176—184.
(2) Изпитванията по чл. 180 и 183 трябва да
се документират.
Г л а в а  п е т а
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА
ПОД НАЛЯГАНЕ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 186. Ползвателят е длъжен да допуска
експлоатацията на съоръжения под налягане
само когато съответствието им със съществе-
ните изисквания е удостоверено с декларация
за съответствие и маркировка за съответствие
съгласно приложимите за съоръженията наред-
би по чл. 7 ЗТИП.
Чл. 187. (1) Ползвателят на съоръжения под
налягане е длъжен:
1. лично да отговаря или да определи едно
или повече лица, които да отговарят за безо-
пасната експлоатация на съоръженията под
налягане и да го представляват пред органите
за технически надзор;
2. да не допуска съоръженията по чл. 2, т. 3
и 4 да бъдат обслужвани от лица, които не при-
тежават необходимата степен на правоспособ-
ност съгласно Наредба № 2 от 2001 г. за услови-
ята и реда за придобиване и признаване на пра-
воспособност за упражняване на професия по
обслужване на парни и водогрейни котли (обн.,
ДВ, бр. 9 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 39 от 2006 г.);
3. да възлага обслужването на съоръжени-
ята по чл. 2, т. 1, 2, 5 и 6 на лица, обучени
съгласно т. 4;
4. да установи ред и да осигури и документи-
ра първоначално и периодично обучение на
лицата, които обслужват съоръжения по чл. 2,
т. 1, 2, 5 и 6;
5. да предостави срещу подпис на отговорно-
то лице за безопасната експлоатация и на ръко-
водния и обслужващия персонал инструкцията
за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 ЗТИП;
6. да осигури поддържането, ремонтирането
и преустройването на съоръженията под наля-
гане да се извършва само от лица, които са
вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП като
лица, осъществяващи тези дейности;
7. да не допуска експлоатацията на съоръже-
ния под налягане, за които не е осигурил обс-
лужващ персонал по т. 2 или 3;
8. да не допуска експлоатацията на котли и
съдове с работно налягане, по-високо от 1,0 MPa,
за които не е осигурил поддържане на ограни-
чителните устройства от лице, вписано в регис-
търа по чл. 36, ал. 1 ЗТИП;
9. да състави и съхранява досие за всяко съ-
оръжение под налягане, с изключение на бу-
тилките за транспортиране на газове, със съ-
държание, определено в чл. 282;
10. да поддържа съоръжението под налягане
технически изправно.
(2) Ползвателят, ръководителят на пред-
приятието и обслужващият персонал са длъж-
ни да не допускат експлоатация на съоръжения
под налягане, когато: