Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 92

С Т Р .  92
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  72
(3) Допуска се работа на за електродвигате-
лите, задвижващи мелещи механизми, димни
вентилатори и други въртящи механизми, под-
ложени на бързо износване, а също така и за
електродвигателите в експлоатация над 15 го-
дини, с повишени вибрации на лагерите до съз-
даването на организация за отстраняването им,
при условие че не надвишават стойностите:
Синхронна
честота на
750
въртене, min -1
3000
1500
1000
и по-малко
Удвоена ампли-
туда на колеба-
нията на лаге-
рите, µm
50
100
130
160
(4) Периодичността на измерване на вибра-
циите се извършва по график съгласно вътреш-
ните инструкции.
Чл. 699. (1) Електродвигателите се изключ-
ват незабавно от мрежата при:
1. опасност от злополука или нараняване
на хора;
2. поява на дим или пламък от корпуса на
електродвигателя, пусковото и възбудително-
то устройство;
3. повреда на задвижвания механизъм.
(2) Електродвигателят се спира веднага след
пускане на резервен (ако има такъв) при:
1. поява на миризма от горяла изолация;
2. рязко повишаване на вибрациите на елек-
тродвигателя или на задвижвания от него меха-
низъм;
3. недопустимо повишаване температурата
на лагерите;
4. претоварване, по-високо от допустимото;
5. опасност от повреждане на електродвига-
теля от заливане с вода, появяване на ненорма-
лен шум и др.
Чл. 700. (1) На променливотоковите елект-
родвигатели с мощност над 100 kW и на елект-
родвигателите, задвижващи технологично пре-
товарвани механизми, се контролира токът на
статора.
(2) На постояннотоковите електродвигате-
ли, задвижващи питатели за гориво, аварийни
маслени помпи и за уплътняване на вала на
генератора се контролира токът на котвата.
Чл. 701. (1) Техническото обслужване на
електродвигателите се разпределя между цехо-
вите и звената от ръководството на енергийния
обект и се записва във вътрешните инструкции.
(2) Дейностите по ал. 1 включват:
1. контрол за натоварването на електродви-
гателите, температурния режим, смазването и
вибрациите на лагерите, работата на охлади-
телната система;
2. центровка и балансиране на агрегата (дви-
гател-механизъм);
3. монтаж, демонтаж и ремонт на съединител;
4. поддържане и ремонт на изнесените плъз-
гащи лагери на електродвигателите;
5. контрол и ремонт на фундаментите и но-
сещите рами;
6. поддържане и ремонт на маслената систе-
ма (при принудително смазване на лагерите);
7. поддържане и ремонт на охлаждащата
система на електродвигатели с организирано
подаване на охлаждащ въздух.
Чл. 702. Профилактичните изпитвания и
измервания на електродвигателите се извърш-
ват в съответствие с действащите норми за из-
питване на електрически машини и заводските
инструкции.
Чл. 703. (1) Основните и текущите ремонти
на електродвигателите се извършват едновре-
менно с ремонтите на задвижваните механиз-
ми и основните съоръжения.
(2) Обемът и сроковете на ремонтите се
определят от техническото ръководство на енер-
гийния обект в зависимост от състоянието, ре-
жимите и условията на работа на електродви-
гателите.
Г л а в а  т р и д е с е т  и  ч е т в ъ р т а
СИЛОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ И МАСЛЕ-
НИ РЕАКТОРИ
Чл. 704. (1) Изискванията в тази глава се
отнася за силовите трансформатори (наричани
по-нататък трансформаторите), автотрансфор-
маторите и маслените реактори. Изискванията
към трансформаторите се отнасят и за авто-
трансформаторите.
Чл. 705. (1) При експлоатацията на транс-
форматори, автотрансформатори и маслени
реактори надеждната им работа се осигурява
чрез контрол и поддържане в нормите на:
1. допустимите натоварвания;
2. нивата на напреженията;
3. температурата на отделните елементи;
4. характеристиките на маслото;
5. параметрите на изолацията.
(2) Устройствата за охлаждане, регулиране
на напрежението и другите елементи се под-
държат в изправно състояние.
Чл. 706. (1) На трансформаторите/реакто-
рите, снабдени с устройства за газова защита,
преди включване в експлоатация и след осно-
вен ремонт се проверяват монтажните наклони
и връзки на:
1. капака на казана по посока към газовото
реле—подем, не по-малък от 1 %;
2. маслопровода от трансформатора/реакто-
ра по посока към разширителя (консерватора)
му—подем, не по-малък от 2 % ;
3. връзката на горната част на предпазител-
ната тръба с пространството над маслото в раз-
ширителя (консерватора).
(2) Спирателната арматура между газовото реле
и разширителя на трансформатора  е напълно
отворена и пломбирана в отворено положение.
Чл. 707. Огледът на високо разположени час-
ти (3 m и повече) на трансформаторите, намира-
щи се в работа, се извършва от стационарни стъл-
би при спазване на правилата за техническа без-
опасност или от земята с оптически уреди.