Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 33

Б Р О Й  81
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  33
2. задържане на затворите на изпускателите
в положения, при които се появяват повишени
вибрации.
Чл. 152. (1) Предпазните решетки, монтира-
ни на водопровеждащите съоръжения, през
време на експлоатацията се наблюдават посто-
янно и се поддържат чисти.
(2) Не се допуска затлачване на решетките
до степен, при която се създава подприщване
на водното течение (очевидна разлика във вод-
ните нива пред и след решетката).
(3) Подвижните решетки с електрозадвиж-
ване задължително трябва да могат да се зад-
вижват и ръчно.
(4) Ледовите явления трябва да се преодоля-
ват по начини и със способи, които не застра-
шават сигурността на съоръженията.
Чл. 153. (1) Изградените ХТС, намиращи
се в дългогодишна експлоатация, които не от-
говарят на изискванията на наредбата, подле-
жат на оценка за възможността и целесъоб-
разността от привеждането им в съответ-
ствие с тези изисквания.
(2) Оценката се извършва на базата на из-
следвания, контролни измервания и проби за
доказване степента на физическата годност и
безопасност на съоръженията в условията на
различните режими на работа при по-нататъш-
ната им експлоатация.
(3) Оценката се извършва от собственика на
ХТС и от привлечени лицензирани компетент-
ни органи.
(4) Резултатите от оценката по ал. 2 дават
основание на собственика съгласувано и с раз-
решението на държавните надзорни органи да
вземе решение за продължаване експлоата-
цията на ХТС.
Раздел VI
Напорни тръбопроводи
Чл. 154. Напорните тръбопроводи (в откри-
то изпълнение или подземни) са хидротехни-
чески съоръжения за транспортиране на вод-
ния поток до хидротурбините на ВЕЦ/ПАВЕЦ.
Към тях се включват обслужващите ги затвор-
ни и обезвъздушителни съоръжения.
Чл. 155. (1) Манипулациите с работните зат-
вори на входа на напорните тръбопроводи се
извършват, без да се получава вакуум в тръ-
бопроводите и при изправни въздухоподаващи
устройства.
(2) При аварийни ситуации с опасност за
хората и нанасяне на големи материални щети
на хидроенергийния възел и околностите се
допуска незабавно спиране на водния поток в
тръбопроводите без въздухоподаване.
Чл. 156. Устройствата за подаване на въздух
против образуването на вакуум в тръбопрово-
дите трябва да бъдат в постоянна готовност за
действие, като при опасност от замръзване се
осигурява подгряването им.
Чл. 157. На дистанционно задвижваните зат-
ворни съоръжения периодично в срокове, опре-
делени с местните инструкции, се контролира
времето за:
1. спускане и вдигане на бързопадащия савак;
2. затваряне и отваряне на оперативните
затворни съоръжения (дросел-клапи) на входа
на напорния тръбопровод.
Чл. 158. (1) Затворните органи трябва плът-
но да затварят отворите на тръбопровода, кога-
то са под напор.
(2) Пропуските на вода, появили се при пъл-
нене на тръбопровода, организирано се отвеж-
дат в дренаж.
(3) Не се допуска обливане или мокрене от
пропуски на вода на съоръжения в помещение-
то под тръбопровода (електродвигатели, елек-
трически табла и др.).
Чл. 159. (1) При експлоатацията на открити
напорни тръбопроводи се осигурява:
1. работата на тръбопровода без повишени
вибрации и нормалната работа на всички пред-
видени в проекта опори;
2. нормалното действие на компенсаторни-
те устройства;
3. изправното действие на всички защитни
системи, които предпазват тръбопровода от
разкъсване;
4. своевременното възстановяване на повре-
дените защитни покрития срещу корозия и аб-
разивно износване;
5. дървените тръбопроводи за малките елек-
троцентрали да не се държат продължително
време изпразнени.
(2) Профилактичните прегледи се извърш-
ват редовно по местна инструкция при спазва-
не на изискванията за безопасна работа по на-
порни тръбопроводи. Резултатите от прегледи-
те се регистрират в пожизнената книга.
Чл. 160. (1) Напълването и изпразването на
откритите напорни тръбопроводи се извърш-
ват със скорост, определена с проекта и записа-
на в местната инструкция.
(2) Напорът в тръбопровода трябва да бъде
намаляван или увеличаван с 0,1 МРа на час, ако
няма друго предписание.
Чл. 161. (1) Налягането в напорния тръбо-
провод при изключване на хидроагрегатите под
товар не трябва да надвишава стойностите,
определени с проекта.
(2) Контролни изпитвания с изключване под
товар се извършват задължително след ремонт
и промени в настройката на регулатора на ско-
ростта на хидроагрегата и се регистрират в по-
жизнената книга.
(3) При наличието на синхронен изпускател
неговото автоматично действие не трябва да
предизвиква загуби на вода при облекчаване на
водния удар в тръбопровода.
Чл. 162. (1) Устройствата за изпразване на
тръбопровода трябва да позволяват движение
на водата при спрени хидроагрегати през зима-
та за избягване на образуването на лед по вът-
решната стена на тръбопровода.
(2) Устройствата по ал. 1 трябва да завърш-
ват с малки енергогасители.