Държавен вестник, бр. 92, 2022 г., стр. 35

БРОЙ  92	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  35  
пространство и сутерени, за топлинната зона ztc и месец m, въз основа на годишната температурна 
разлика, определен по приложение „Топлопреминаване през подови конструкции“ , БДС EN ISO 
13789 и БДС EN ISO 13370, W/K;
θe;a;an е средната температура на външната среда за цялата година, °C;
Δtm е продължителността на месеца m, h.
3.4.1.1 Общ коефициент на топлопренасяне при топлопреминаване
Общият коефициент на топлопренасяне при топлопреминаване при отопление, съответно ох­
лаждане, за всички сградни елементи, освен елементите, свързани със земната основа, за топлинно 
климатизираната зона ztc и месец m, HH/C;tr(excl. grnd flr);m, W/K, се изчислява по следната формула:
(
)
=
+
∑
H/C;tr(excl.gf);
;
H/C;el,
tr;tb;
;
  
 
ztc m
k m
ztc
k
H
H
H
,	
(3.7)
където за всеки месец m:
HH/C;el,k;m е общият коефициент на топлопренасяне при топлопреминаване при отопление, съот­
ветно охлаждане, за сградния елемент k, през месец m, определен, както е описано по-долу, W/K;
Htr;tb;ztc е общият коефициент на топлопренасяне за топлинни мостове в топлинно климатизира­
ната зона ztc, W/K.
Общият коефициент на топлопренасяне при топлопреминаване при отопление, съответно ох­
лаждане, за сграден елемент k, през месец m, HH/C;el,k;m, в W/K, се изчислява по следните формули:
При елементи, свързани с външната среда:
=
⋅
H/C;el; ;
H/C;
el;
;
 
 
k m
k m
k
H
U
A
	
(3.8)
При елементи, свързани със съседна топлинно неклиматизирана зона от външен вид:
=
⋅
⋅
H;el; ;
ztu;
H;
el;
;
;
 
 
k m
k m
k m
k
H
b
U
A
	
(3.9)
При елементи, свързани със съседна топлинно неклиматизирана зона от вътрешен вид:
(
)
=
−
⋅
⋅
H;el; ;
ztu;
H;tr;
el;
1
;
;
 
 
k m
k m
k m
k
H
b
U
A
,	
(3.10)
където за всеки месец m:
UH/C;k;m е коефициентът на топлопреминаване, изчислен, както е описано по-долу, W/(m2·K);
bztu,k е коефициентът на регулиране за съседна топлинно неклиматизирана зона k, както е опре­
делен по-долу;
Ael,k е площта на елемент от обвивката на сградата, изчислена за всички типове сградни елемен­
ти съгласно БДС EN ISO 13789.
Коефициентът на топлопреминаване на всеки сграден елемент, несвързан със земната основа, 
UH/C;m, се изчислява по следния начин:
Коефициентът на топлопреминаване на непрозрачни сградни елементи, Uc;op, се изчислява съ­
гласно БДС EN ISO 13789.
Коефициентът на топлопреминаване на прозорци и врати, Uw и Ud, се изчислява съгласно БДС 
EN ISO 13789.
В случай на прозорци, когато са налице капаци, коефициентът на топлопреминаване на прозо­
рец със затворени капаци, Uwsht , W/(m2·K), се изчислява съгласно БДС EN ISO 13789. Коефициентът 
на топлопреминаване на окачена фасада, Ucw, се изчислява съгласно БДС EN ISO 13789.
Коефициентът на регулиране и разпределение bztu,k;m за топлинно неклиматизирана зона през 
месец m се изчислява чрез:
=
;e
;tot
;
;
;
ztu
m
ztu m
ztu
m
H
b
H
	
(3.11)
(
)
=
+
∑
;tot
ztc, ;
;e
;
;
;
ztu
m
j ztu m
ztu
m
j
H
H
H
	
(3.12)
Коефициентът на разпределение в случай на множество съседни топлинно климатизирани зони 
се изчислява чрез:
Ако има повече от една съседна топлинно климатизирана зона, ztc,j:
(
)
=
∑
ztc, ;
ztc, ;
ztc, ;
;
;
;
i ztu m
i ztu m
j ztu m
j
H
F
H
	
(3.13)
Ако има само една съседна топлинно климатизирана зона, ztc: