Държавен вестник, бр. 46, 2010 г., стр. 77

БРОЙ  46	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  77  
Във всички случаи специално внимание трябва 
да бъде отделено на защитата срещу преходни 
пренапрежения за оборудването, чието издържано 
импулсно напрежение съответства на категория 
по пренапрежения I.
3.2.1. Контролирана ситуация на пренапрежения, 
базирана на условията на външни въздействия
Когато една уредба е захранена от или включва 
въздушна линия, трябва да бъде предвидена защита 
срещу пренапрежения от атмосферен произход, 
когато кероничното ниво на разглежданото място 
съответства на условия на външни въздействия AQ2 
(по-високо от 25 дни в годината). Издържаното 
импулсно напрежение на защитното устройство не 
трябва да бъде по-голямо от стойността за кате­
гория по пренапрежения II, определена съгласно 
таблицата по т. 4.
Нивото на пренапреженията може да бъде 
управлявано чрез устройства за защита срещу 
пренапрежения, разположени при началото на 
уредбата или на въздушната линия или в инста­
лацията на сградата.
3.2.2. Контролирана ситуация на пренапрежения, 
базирана на оценка на риска
Последиците от пренапрежения се класифици­
рат, както следва:
а) последици, свързани със заплаха за човешки 
живот, например уредби за безопасност, медицинско 
оборудване в болници;
б) последици (като прекъсване или спиране), 
свързани с обществени услуги, например загуба 
на услуги, комуникационни центрове, музеи;
в) последици за търговски или индустриални 
дейности, например хотели, банки, производства, 
пазари, ферми;
г) последици за групи хора, например големи 
жилищни сгради, църкви, офиси, училища;
д) последици за отделен индивид, например 
малки и средни жилищни сгради, малки офиси.
За последици от буква „а“ до буква „в“ трябва 
да бъде предвидена защита срещу пренапрежения.
Не е необходимо изготвяне на оценка на риска 
за последици от буква „а“ до буква „в“, тъй като 
изчисленията неизменно водят до необходимост 
от защита.
За последици по букви „г“ и „д“ изискването 
на защита срещу пренапрежения зависи от резул­
татите от изчисленията. Изчисленията трябва да 
бъдат извършени, като се използва формулата по 
т. 5 за определяне на дължината d.
Защита е необходима, когато d > dc, 
където:
d е условната дължина в километри от елек­
тропреносната мрежа до разглежданата сграда с 
максимална стойност 1 km;
dc – критичната дължина;
dc в km е равна на 1/Ng за последица по буква 
„г“ и равна на 2/Ng за последица по буква „д“, 
като Ng е честотата на мълниите за km2 за година.
Когато изчисленията покажат, че са необходи­
ми устройства за защита срещу пренапрежения, 
нивото на защита на тези защитни устройства не 
следва да бъде по-високо от нивото за категория 
по пренапрежения ІІ, дадено в таблицата по т. 4.
4. Изисквано издържано импулсно напрежение 
за електрооборудването
Електрооборудването се избира така, че не­
говото издържано импулсно напрежение да е 
не по-малко от изискваното издържано ударно 
напрежение съгласно таблицата.
Издържано импулсно напрежение, предписано за оборудването
Номинално напреже­
ние на уредбата, Vа
Издържано импулсно напрежение, kVb, предписано за:
Трифазни мрежи
оборудване в нача-
лото (при източни-
ка) на захранване на 
уредбата (категория 
по пренапре-
жение IV)
оборудване за 
разпределение и 
крайни вериги 
(категория по 
пренапре-
жение III)
електропотреби-
тели и подобно 
оборудване (ка­
тегория по пре­
напрежение II)
специално за­
щитено оборуд­
ване (категория 
по пренапре-
жение I)
230/400 277/480
6
4
2,5
1,5
400/690
8
6
4
2,5
1000
12
8
6
4
a Съобразно IЕС 60038.
b Това напрежение се прилага между тоководещите проводници и защитния проводник PE.
5. Определяне на условната дължина d
Конфигурацията на разпределителната мрежа за ниско напрежение, нейното заземяване и ниво на 
изолация и разглежданото явление (индуктивно или съпротивително свързване) определят различен избор 
на d. Изчислението, показано по-долу, представя най-неблагоприятния случай.
d = d1 + d2/Kg + d3/Kt,
където:
d1 е дължината на захранващата сградата въздушна линия ниско напрежение, ограничена на 1 km;
d2 – дължината на захранващата сградата подземна неекранирана линия ниско напрежение, ограни­
чена на 1 km;