Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 46

С Т Р .  46
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
1. здравината и укрепването на стълба (вклю-
чително подпори или обтяжки, ако има такива);
2. възможността за безопасна работа по стъл-
ба, необходимостта и начините за укрепване.
(2) Забранява се качване и работа по неиз-
правни, неукрепени, нетрамбовани или разко-
пани стълбове.
Чл. 284. (1) Преди качване върху дървен или
стоманобетонен стълб работещият проверява:
1. кънките и сигурното им закрепване за
обувките;
2. предпазния колан;
3. защитната каска;
4. безконечното въже и инструменталната
чанта.
(2) Работата по стълб се извършва с работно
облекло с дълги ръкави и предпазни ръкавици.
Чл. 285. (1) Забранява се стоенето под стълб,
върху който се работи, освен през времето, ко-
гато е необходимо съдействие на работещия
върху стълба (придържане на преносима стъл-
ба, подаване на инструменти и приспособле-
ния и др.).
(2) Преминаването на странични лица на
разстояние, по-малко от 3 m, от стълб, върху
който се работи, е забранено. В населени места
се поставят временни ограждения и предупре-
дителни знаци и табели.
Чл. 286. При работа върху стълб се забранява:
1. окачване на инструменти върху проводни-
ците и куките на изолаторите; инструментите,
с които не се работи, се държат в инструмен-
тална чанта;
2. кръстосване на кънките една върху друга
след окончателното изкачване върху стълба;
3. работа, без въжето на предпазния колан
да е обхванало стълба и кука от изолатор.
Чл. 287. (1) Изкачването по стълб се извърш-
ва от страната, на която предстои да се работи.
(2) При работа върху ъглов стълб монтьо-
рът застава от страната на по-големия ъгъл,
образуван от проводниците (външния на стъл-
ба ъгъл). Преди започване на работа се прове-
рява изправността на куките и изолаторите на
проводниците.
Чл. 288. Проводниците от заменян стълб се
прехвърлят върху новопоставен при спазване
на изискванията:
1. да има издаден наряд и с изключване на
напрежението;
2. заменяният стълб да се укрепи преди пре-
хвърляне на проводниците от него;
3. превръзките на проводниците да се раз-
вържат от горе на долу;
4. последният проводник от заменяния стълб
да се развърже след връзване на другите про-
водници на новопоставения стълб;
5. прехвърлянето се извършва едновремен-
но от двама работници при разстояние между
двата стълба над 0,5 m; всеки следващ провод-
ник се прехвърля след укрепване на предходния
проводник върху новопоставения стълб.
Чл. 289. Развързване и рязане на проводни-
ците на превръзките на ъглов или краен стълб
се извършва само след предварително укрепва-
не с обтяжки.
Раздел III
Работа по отклонение (рекордоман) от ВЛ
към потребители
Чл. 290. (1) Работата по отклонение (рекор-
доман) от ВЛ се извършва с наряд, с изключва-
не на напрежението, най-малко от две лица с
трета квалификационна група.
(2) При отстраняване на авария се допуска
работата по отклонение от ВЛ с нареждане.
Чл. 291. Към работите по отклонения от ВЛ
към сгради се отнасят:
1. сваляне и възстановяване на скъсан про-
водник от ВЛ до сградата;
2. отстраняване на окисления в контактните
съединения;
3. натягане на провиснали проводници от ВЛ
до сградата;
4. присъединяване на нови отклонения от ВЛ
до въвода на сградата;
5. прекъсване и възстановяване на захранва-
нето на абонат.
Чл. 292. Работното място се обезопасява от
всички страни чрез преносими заземители,
включително и срещу подаване на обратно на-
прежение.
Раздел IV
Почистване на осветителни тела и смяна на
лампи за улично и районно осветление
Чл. 293. (1) Почистването на осветителни
тела и смяната на лампи върху всички видове
стълбове независимо от разположението на
осветителното тяло спрямо проводниците се
извършва без наряд и без изключване на на-
прежението от изолирано стъпало или плат-
форма на возима разтегаема стълба или ав-
товишка.
(2) Работата по ал. 1 се извършва от две лица
с трета квалификационна група. Когато меха-
низмът за издигане на хора не е с изолирана
платформа, работата се извършва с диелек-
трични ръкавици.
Чл. 294. (1) Когато осветителните тела се
намират на нивото на фазните проводници или
над тях, почистването и/или смяната им, из-
вършвано от преносими стълби или от самия
стълб, се извършва с наряд и изключване на
напрежението.
 (2) Работата по ал. 1 се извършва от две лица
с трета квалификационна група.
Чл. 295. Почистване на осветителни тела и
смяна на лампи върху дървени стълбове, кога-
то осветителното тяло е разположено под фазо-
вите проводници, се извършва без наряд и без
изключване на напрежението от едно лице с
трета квалификационна група.