Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 10

СТР.  10	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  96
(5) Допълнителните критерии за опреде-
ляне на огнеустойчивостта в зависимост от 
вида и предназначението на строежа и/или 
от функциите на неговите елементи и кон-
струкции са, както следва: излъчване (W) е 
способността на елемент от конструкцията на 
строежа да издържа на въздействие на огън 
само от едната страна така, че да бъде нама-
лена вероятността за пренасяне на пожара в 
резултат на значителна излъчена топлина през 
елемента или от неизложената на огън страна 
към съседни материали; съпротивление при 
удар (M) – способността на елемент от кон-
струкцията на строежа да издържа по време 
на пожар на удар от друг елемент вследствие 
на конструктивна повреда в него; пропуска-
не на дим (S) – способността на елемент от 
конструкцията на строежа за намаляване или 
предотвратяване на преминаването на газове 
или дим от едната към другата му страна и 
др. Допълнителните критерии се определят с 
проектната документация при необходимост 
(когато има нормативни изисквания).
Чл. 10. (1) Класификацията за огнеустой-
чивост на строежите (строителни елементи, 
конструкции и инсталации) са определени в 
съответствие с Решение 2000/367 на Европей-
ската комисия (ЕК) за класификация на огне-
устойчивост на строителни продукти, строежи 
или части от тях, изменено с Решение 2003/629/
ЕК за включване на продукти за системите за 
димо- и топлоотвеждане, и са дадени в при-
ложение № 4.
(2) Огнеустойчивостта на строителните 
конструкции и елементи може да се определя 
и въз основа на резултатите от:
1. изпитвания;
2. изчисления;
3. сравнения (при използването на таблици).
(3) Проектната огнеустойчивост на строи-
телните конструкции може да се определя въз 
основа на нормите и методите за проектиране 
и изчисляване от системата стандарти „Кон-
структивни еврокодове“, въведени като БДС 
ЕN 1990 и национално определените към тях 
параметри.
(4) Класификацията по огнеустойчивост 
на строителните конструкции и елементи въз 
основа на сравнителни резултати е дадена в 
приложение № 5.
(5) За класификацията по огнеустойчивост 
на строителните конструкции, елементи и съ-
оръжения са използвани буквените означения 
„R“, „REI“, „RE“, „EI“, „E“ заедно с един от 
периодите в min: 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 
240 или 360.
Чл. 11. Елементите на строителните кон-
струкции се проектират така, че в зависимост 
от функциите им, определени в проекта, да 
отговарят едновременно на изискванията на 
един или няколко основни критерии (R, Е и I) 
за определен период, както следва: за носещи 
елементи – R; за преграждащи носещи еле-
менти – R, Е и I, и за преграждащи неносещи 
елементи – Е, I.
Чл. 12. (1) Сградите или части от тях се 
подразделят на степени на огнеустойчивост в 
зависимост от огнеустойчивостта на основните 
строителни конструкции и елементи и класа 
по реакция на огън на строителните продукти, 
от които те са изработени, съгласно табл. 3.
 (2) За осигуряване на огнеустойчивостта 
на строителните конструкции и елементи се 
използват строителни продукти за покрития 
(огнезащитни бои, състави, облицовки и др. 
под.) и технически решения в зависимост от 
сечението, броя на нагряваните страни и фак-
тора на масивност на профилите.
 (3) Огнеустойчивостта на носещите сто-
манени строителни елементи се определя 
чрез носимоспособността им (R) при огнево 
натоварване. При проектиране критичната 
температура на стоманените елементи може да 
се се определя в съответствие с чл. 10, ал. 2 
или 3 или се приема, както следва:
1. критична температура, равна или по-малка 
от 550 °С – при огнезащита на четиристранно 
нагрявани стоманени елементи с I, 2Т и други 
видове отворени сечения;
2. критична температура, равна или по-малка 
от 520 °С – при огнезащита на четиристранно 
нагрявани стоманени елементи с правоъгълно 
кухо кутиеобразно сечение на профилите;
3. критична температура, равна или по-мал-
ка от 550 °С – при огнезащита на стоманени 
елементи с кръгло кухо сечение на профилите;
4. критична температура, равна или по-мал-
ка от 590 °С – при огнезащита на тристранно 
нагрявани стоманени елементи с правоъгълно 
кухо кутиеобразно сечение на профилите;
5. критична температура, равна или по-мал-
ка от 620 °С – при огнезащита на тристранно 
нагрявани стоманени елементи с I, 2Т и други 
видове отворени сечения на профилите.
(4) Допуска се използването на пожароне-
защитени метални (стоманени) конструкции 
за следните категории строежи:
1. строежи от категория по пожарна опасност 
Ф5Д – без ограничения;
2. едноетажни строежи от категория по 
пожарна опасност Ф5Г – с площ до 10 500 m2;
3. едноетажни строежи от категория по 
пожарна опасност Ф5В – с площ до 1500 m2;
4. едноетажни строежи от класове на функ-
ционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 – с площ 
до 300 m2; при осигуряване на автоматична 
пожарогасителна инсталация (ПГИ) площта 
може да бъде увеличена до 100 %.