Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 29

БРОЙ  91	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  29   
от 25 % от площта на всички помещения в 
сградата или пожарния сектор.“
9. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея:
а) основният текст се изменя така:
„(7) При определяне на максимално до­
пустимата площ на сградите или пожарните 
сектори в броя на етажите на сградите или 
части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) се допуска 
да не бъдат включвани:“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. етажи, всеки от които е с площ до 
25 % от площта на сградата или частта от нея 
съгласно чл. 12, ал. 1 – за сгради от подклас 
на функционална пожарна опасност Ф2.1.“
§ 10. В чл. 14 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 4:
a) точка 2 се изменя така:
„2. за подови покрития – А1FL, А2FL, ВFL, 
СFL, DFL, ЕFL и FFL;“
б) точка 5 се изменя така:
„5. за строителни продукти за покриви 
и покривни покрития – BROOF (t1), FROOF (t1), 
BROOF (t2), FROOF (t2), BROOF (t3), СROOF (t3), DROOF 
(t3), FROOF (t3), BROOF (t4), СROOF (t4), DROOF (t4), 
EROOF (t4) и FROOF (t4).“
2. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Информация за строителните про­
дукти, за които не се изисква изпитване 
съгласно Решение 96/603/ЕO, изменено с 
Решение 2000/605/ЕO и с Решение 2003/424/
ЕO, Решение 2000/553/ЕO, Решение 2003/43/
ЕO, изменено с Решение 2003/593/ЕO, с Ре­
шение 2006/673/ЕO и с Решение 2007/348/
ЕO, Решение 2005/403/ЕО, Решение 2005/610/
ЕO, изменено с Делегиран регламент (ЕС) 
2017/1227 на Комисията, Решение 2006/213/
ЕO, изменено с Делегиран регламент (ЕС) 
2024/1399 на Комисията, Решение 2006/600/
ЕO, Решение 2010/81/ЕС, Решение  2010/82/
ЕС, Решение 2010/83/ЕС, Решение 2010/85/
ЕС, Решение 2010/737/ЕO, Решение 2010/738/
ЕO, Делегиран регламент (ЕС) № 1292/2014 
на Комисията, Делегиран регламент (ЕС) 
№ 1293/2014 на Комисията, Делегиран регла­
мент (ЕС) 2017/1228 на Комисията и Делеги­
ран регламент (ЕС) 2017/2293 на Комисията, 
поправен с Поправка ОВ, L 7, 12.1.2018 г., е 
дадена в приложение № 6.“
3. Създава се нова ал. 11:
„(11) Допуска се строителните конструктив­
ни елементи за сгради от III степен на огне­
устойчивост да бъдат проектирани с класове 
по реакция на огън D – F или с неустановени 
експлоатационни показатели по отношение 
на реакцията им на огън, ако:
1. външните и вътрешните носещи стени, 
стените на стълбища, стените на асансьорни 
шахти, междуетажните преградни конструк­
ции и площадките и рамената на стълбища, 
с посочените класове по реакция на огън, са 
защитени от всички страни с огнезащитна 
облицовка с огнеустойчивост К2 60 и с клас 
по реакция на огън не по-нисък от А2;
2. външните и вътрешните неносещи стени 
и стените на евакуационни коридори и фоайе­
та, с посочените класове по реакция на огън, 
са защитени от всички страни с огнезащитна 
облицовка с огнеустойчивост К2 30 и с клас 
по реакция на огън не по-нисък от А2;
3. покривите, с посочените класове по ре­
акция на огън, са защитени от долната страна 
с огнезащитна облицовка с огнеустойчивост 
К2 30 и с клас по реакция на огън не по-ни­
сък от А2.“
4. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея 
след думата „въздухопроводи“ се поставя запе­
тая и се добавя „димоотводи на вентилационни 
системи за отвеждане на дим и топлина“.
5. Досегашната ал. 12 става ал. 13 и се 
изменя така:
„(13) Класовете по реакция на огън на 
продукти за покрития на вътрешни повърх­
ности в сградите или части от тях съгласно 
чл. 12, ал. 1 (стени, тавани, подове и колони) 
са определени в табл. 7.“
6. Таблица 7 се изменя така:
„Таблица 7
Клас по реакция на огън на покрития за вътрешни повърхности в сградите или части от тях 
(съгласно чл. 12, ал. 1)
Клас (подклас) на функцио­
нална пожарна опасност на 
помещението/пространството
Елемент
Степен на огнеустойчивост
I и II
III
IV и пожаронезащитени 
стоманени конструкции
1
2
3
4
5
Ф1.1, Ф1.2
до 50 човека включително
Стени и тавани
B-s2, d1
C-s2, d1
D-s2
Подове
-
-
-
Ф1.1, Ф1.2
над 50 човека 
Стени и тавани
B-s1, d0
C-s1, d0
D-s1
Подове
-
-
-
Ф2, Ф3, Ф4
≤ 300 m2
Стени и тавани
D-s2
D-s2
D-s2
Подове
-
-
-