Държавен вестник, бр. 68, 2007 г., стр. 73

Б Р О Й  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  73
1. за хидрогенератори до 10 MVA—минимална
кратност 1,5;
2. за хидрогенератори над 10 MVA—минимална
кратност 1,6;
3. за турбогенератори до 25 MVA—минимална
кратност 1,8;
4. за турбогенератори над 25 MVA—минимална
кратност 2,0.
(4) Условията и параметрите за форсировка на
хидрогенератори над 10 MVA и турбогенератори над
25 MVA трябва да бъдат съгласувани с електроенер-
гийния системен оператор.
(5) Скоростта на промяна на възбудителното
напрежение при форсировка на синхронния генера-
тор не трябва да е по-ниска от 2 отн.ед./s при база
възбудителното напрежение при номинална мощ-
ност на синхронния генератор.
(6) Възбудителните системи на новите и рехаби-
литираните генератори с мощност над 10 MVA за
хидрогенератори и над 25 MVA за турбогенератори
трябва да бъдат статични, като степента на резерви-
ране на конверторите се съгласува с електроенер-
гийния системен оператор. Безчеткови възбудител-
ни системи се допускат само при блокове с мощност
под 3 MVA и над 500 MVA, ако конструкцията на
генератора го изисква.
(7) Електроенергийният системен оператор има
право да контролира състоянието, работата, наст-
ройките и техническата документация на възбуди-
телните системи на всички производители, присъе-
динени към електропреносната мрежа.
Чл. 45. (1) Всички синхронни генератори с елек-
трическа мощност над 5 MVA трябва да бъдат обо-
рудвани с автоматичен регулатор на възбуждане.
(2) Автоматичните регулатори на възбуждане
трябва да осигуряват поддържане на напрежението
на клемите на генератора с точност:
1. за генератори до 25 MVA—не по-ниска от
± 1 %;
2. за генератори над 25 MVA—не по-ниска от
± 0,5 %.
(3) Автоматичните регулатори на възбуждане
трябва да осигуряват възможност за компенсиране
на спада на напрежение в блочния трансформатор
или устойчиво да разпределят реактивната мощност
между синхронните генератори, свързани към общи
шини (статизъм по реактивна мощност).
(4) Автоматичните регулатори на възбуждане
трябва да притежават следните ограничители: ог-
раничител на максималния роторен ток, ограни-
чител на минималния възбудителен ток, P/Q—ог-
раничител на роторния ток при недовъзбуждане,
ограничител на статорния ток, ограничители на
изменението на заданието по напрежение, на ре-
активната мощност и на възбудителния ток. Нас-
тройките на ограничителите трябва да бъдат ко-
ординирани с настройките на съответните функ-
ции в релейните защити.
(5) Автоматичните регулатори на възбуждане на
синхронни хидрогенератори с мощност над 10 MVA
и турбогенератори с мощност над 25 MVA трябва да
имат системен стабилизатор (PSS), като типът, нас-
тройките и изпитанията на стабилизатора се съгла-
суват с електроенергийния системен оператор.
(6) Автоматичните регулатори на възбуждане при
шунтово захранване на възбудителната система тряб-
ва да осигуряват първоначално възбуждане и пла-
вен старт до достигане на зададеното напрежение на
изводите на генератора.
(7) Системите за автоматично регулиране на
възбуждането на генераторите, които са предвиде-
ни за участие във възстановяването на електроенер-
гийната система след големи аварии (водни и газови
турбини), е необходимо да имат възможност за регу-
лиране на напрежението при първоначално възбуж-
дане на синхронния генератор при отсъствие на вън-
шен източник на променливо напрежение за захран-
ване на собствените нужди.
(8) Автоматичните регулатори на възбуждане на
синхронни хидрогенератори с мощност над 10 MVA
и турбогенератори над 25 MVA трябва да осигуряват
възможност за управление от по-горно йерархичес-
ко ниво (система за групово управление на възбуж-
дането, управляваща система и т. н.).
(9) Автоматичните регулатори на възбуждане на
новите и рехабилитираните генератори с мощност
над 10 MVA за хидрогенератори и над 25 MVA за
турбогенератори трябва да бъдат цифрови, със съг-
ласувана от електроенергийния системен оператор
степен на резервиране на каналите.
(10) Цифровите регулатори за възбуждане тряб-
ва да притежават следните допълнителни функци-
онални възможности: автоматично регулиране на
напрежението, автоматично регулиране на реак-
тивната мощност, ръчно регулиране на роторния
ток, U/f—ограничител, автоматично следене меж-
ду ръчния и автоматичния режим, автоматично сле-
дене между каналите (при двуканална система),
логическа последователност на възбуждането,
контрол на оперативните вериги и работещите
програми, контрол изправността на процесорите
и нивата на захранващите напрежения, измерване
температурата на ротора, настройка и визуализа-
ция на параметрите на възбудителната система от
локалния панел на регулатора и от персонален
компютър.
(11) Цифровите регулатори за възбуждане тряб-
ва да осигуряват поддържане на заданието с точ-
ност:
1. в режим регулиране на напрежението—не по-
ниска от ± 0,5 %;
2. в режим регулиране на реактивната мощност—
не по-ниска от ± 1,0 %;
3. в режим регулиране на възбудителния ток—не
по-ниска от ± 1,0 %.
(12) Блочните трансформатори трябва да не ог-
раничават синхронните генератори да отдават реак-
тивна мощност в целия диапазон, определен от P—
Q диаграмата на генератора, без това да води до
повишаване на генераторното напрежение над
1,05 Un или недопустимо понижаване на устойчи-
востта им (под 20 %). За целта производителят пре-
доставя на електроенергийния системен оператор
за съгласуване основните технически параметри на
новите блочни трансформатори и на тези, които се
рехабилитират.
Чл. 46. (1) Всички синхронни агрегати с мощ-
ност над 5 MVA трябва да бъдат съоръжени със
системи за автоматично регулиране на оборотите и
активната мощност на турбината.
(2) Системите за автоматично регулиране на
активната мощност на турбината трябва да осигу-
ряват възможност за настройка на ограничения
по минимална и максимална активна мощност на
синхронния генератор при работа в паралел с елек-
троенергийната система в диапазона от 0 до 110 %.
В зависимост от особеностите на турбината конк-