Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 161

БРОЙ  91	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  161  
принудителна вентилация, изчислена за 6-кратен въздухообмен за час на обема на атриума 
плюс обема на най-големия съседен на атриума етаж; 2 – осигурени два евакуационни пътя 
от помещение, през затворени към атриума балкони, към две евакуационни стълбища/крайни 
евакуационни изходи; 3 – конструкция с огнеустойчивост EI 60 със защита на отворите до огне­
устойчивост ЕI 60 (като вратите и капаците, служещи за защита на отворите, освен с посочената 
огнеустойчивост се предвиждат и самозатварящи се димоуплътнени); 4 – балкони, затворени 
към атриума с конструкция с огнеустойчивост EI 60 със защита на отворите до огнеустойчивост 
ЕI 60; 5 – разполагане на преместваеми горими материали и на горимо оборудване в атриума 
се разрешава на групи с обща маса до 160 kg, с единична площ не по-голяма от 10 m2, отда­
лечени една от друга на разстояние най-малко 4 m; 6 – приточна принудителна вентилация на 
ВСОДТ, с производителност, осигуряваща не по-малко от изискваната кратност на смукател­
ната принудителна вентилация на ВСОДТ, като скоростта на постъпващия в атриума въздух 
е не по-голяма от 5 m/s, или приточни отвори на ВСОДТ с аеродинамична площ не по-малка 
от изискваната аеродинамична площ на димните люкове (при естествено отвеждане на дима и 
топлината) или с площ, осигуряваща скорост на постъпващия в атриума въздух не по-голяма 
от 5 m/s (при наличие на смукателна принудителна вентилация); 7 – евакуационно стълбище/
краен евакуационен изход; 8 – затворен към атриума балкон; 9 – атриум; 10 – евакуационен 
коридор, защитен към помещенията със стени с огнеустойчивост ЕI 60 и самозатварящи се 
димоуплътнени врати с огнеустойчивост ЕI 60; 11 – максимална дължина 18 m на евакуацион­
ния път (който от двата е по-къс) през затворен към атриума балкон; 12 – апартамент/спално 
помещение; АПИС – автоматична пожароизвестителна система; СГС – система за гласово 
сигнализиране (ако се изисква за еквивалентна сграда без атриум)
Фиг. 13. Строежи от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1 и Ф1.2 (с изклю­
чение на общежития и пансиони); атриум с височина до 30 m включително; евакуацията от 
всяко от помещенията се осъществява през евакуационен път, който няма връзка с атриума: 
1 – ВСОДТ, с отвеждане на дима и топлината посредством димни люкове с обща аеродина­
мична площ 10 % от площта на най-големия атриумен отвор в междуетажна конструкция, но 
не по-малко от 1,5 m2, или със смукателна принудителна вентилация, изчислена за 6-кратен 
въздухообмен за час на обема на атриума плюс обема на най-големия съседен на атриума 
етаж; 2 – евакуационен път без връзка с атриума; 3 – конструкция с огнеустойчивост EI 30 
със защита на отворите до огнеустойчивост EI 30; 4 – разполагане на преместваеми горими 
материали и на горимо оборудване в атриума се разрешава на групи с обща маса до 160 kg, 
с единична площ не по-голяма от 10 m2, отдалечени една от друга на разстояние най-малко 
4 m; 5 – приточна принудителна вентилация на ВСОДТ, с производителност, осигуряваща 
не по-малко от изискваната кратност на смукателната принудителна вентилация на ВСОДТ, 
като скоростта на постъпващия в атриума въздух е не по-голяма от 5 m/s, или приточни 
отвори на ВСОДТ с аеродинамична площ не по-малка от изискваната аеродинамична площ 
на димните люкове (при естествено отвеждане на дима и топлината) или с площ, осигу­
ряваща скорост на постъпващия в атриума въздух не по-голяма от 5 m/s (при наличие на 
смукателна принудителна вентилация); АПИС – автоматична пожароизвестителна система; 
СГС – система за гласово сигнализиране