Държавен вестник, бр. 64, 2008 г., стр. 64

С Т Р .  64
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  64
Чл. 164. (1) В складовете за съхранение на
резервоари с експлозивни, изключително запа-
лими, лесно запалими или запалими флуиди с
обща маса на съхранявания в тях флуид над 10
тона трябва да има газсигнализаторна инстала-
ция, която при достигане на концентрация на
съхранявания флуид във въздуха 20 на сто от дол-
ната граница на възпламеняемост да се задейст-
ва, като включи звуков и светлинен сигнал.
(2) В складовете, в които се съхраняват ре-
зервоари със силно токсични или токсични
флуиди с обща маса на съхранявания в тях
флуид над 1 тон, трябва да има газсигнализа-
торна инсталация, която при достигане на кон-
центрация на съхранявания флуид във възду-
ха 20 на сто от концентрацията, под която може
да се изключи появата на опасна за здравето
на хората атмосфера, да включи звуков и свет-
линен сигнал.
Чл. 165. Откритите складове и сградите, в
които има помещения за съхранение на резер-
воари, трябва да са защитени от пряко попада-
не на мълния.
Чл. 166. (1) Територията на складовете за
съхранение на резервоари трябва да е добре
осветена.
(2) Осветлението на складовете за експло-
зивни, изключително запалими, лесно запали-
ми или запалими флуиди се разполага извън
взривоопасните зони, освен ако не е взривоза-
щитено изпълнение.
Г л а в а  ч е т в ъ р т а
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРАВИЛА
И НОРМИ ПРИ РЕМОНТИРАНЕ И ПРЕУ-
СТРОЙСТВО НА СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НА-
ЛЯГАНЕ
Чл. 167. На съоръженията под налягане, за
които има наредби по чл. 7 ЗТИП и на които е
извършено преустройство, което е довело до:
1. повишаване на изчислителното или мак-
симално допустимото работно налягане, или
2. повишаване на изчислителната или мак-
симално допустимата работна температура, или
3. промяна на конструкцията на елементи
под налягане или на устройствата за безопас-
ност или промяна на работния флуид,
преди пускането им в експлоатация трябва
да се извърши оценяване на съответствието със
съществените изисквания, определени в при-
ложимата наредба по чл. 7 ЗТИП.
Чл. 168. Ремонтът на съоръженията под на-
лягане и тяхното преустройство извън случаи-
те по чл. 167 трябва да се извършва по техни-
ческа документация, която съдържа:
1. обяснителна записка за приетите проект-
ни решения;
2. резултатите от изчисленията, обосновава-
щи приетите проектни решения;
3. работни чертежи и схеми на елементите
под налягане, предпазните и други устройства,
които се заменят или ремонтират, за да се про-
верят изчисленията по т. 2;
4. данни за материалите, които ще се изпол-
зват за изработване на елементите под наляга-
не, които ще се заменят или ремонтират;
5. вида и обема на безразрушителния конт-
рол на неразглобяемите съединения и елемен-
тите на съоръжението под налягане;
6. вида и обема на изпитванията и изследва-
нията, които трябва да се извършат при извър-
шване на ремонта и крайния контрол;
7. допустимите нива на качество според за-
варъчните несъвършенства на неразглобяеми-
те съединения;
8. списък на стандартите, които са прило-
жени.
Чл. 169. (1) Лицата, които извършват ремонт
или преустройство на съоръжения под наляга-
не, трябва да съставят и съхраняват не по-мал-
ко от 10 години техническо досие за всяко ре-
монтирано или преустроено съоръжение. Тех-
ническото досие трябва да съдържа:
1. копие от документацията по чл. 168;
2. копие от одобрените процедури за изпъл-
нение на неразглобяемите съединения;
3. копия от документите за правоспособност
и одобрението на персонала, изпълнил нераз-
глобяемите съединения;
4. сертификати за оценка на неразглобяеми-
те съединения;
5. протоколи от извършените изпитвания;
6. документи, удостоверяващи извършване-
то на краен контрол.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни при поискване
да предоставят техническото досие на служите-
лите на ГД “ИДТН”.
Чл. 170. (1) В техническата документация по
чл. 168 трябва да се вземат под внимание всич-
ки фактори, така че да се осигури безопасната
работа на съоръженията през целия предвиден
срок на експлоатация.
(2) Стойността на използваните коефициен-
ти на сигурност при проектирането не трябва
да е по-малка от стойността на коефициентите,
използвани в техническата документация за
производство на съоръжението.
(3) Когато коефициентите по ал. 2 не са из-
вестни, трябва да се използват коефициентите,
посочени в българските стандарти, с които се
въвеждат хармонизираните европейски стандар-
ти към приложимата наредба по чл. 7 ЗТИП.
Чл. 171. (1) Техническата документация за
ремонт на съоръжения под налягане трябва да
е съобразена с предназначението им и с предви-
димите условия на експлоатация, като се взе-
мат под внимание следните фактори:
1. вътрешното и външното налягане;
2. температурата на околната среда и работ-
ната температура на средата в съда;
3. статичното налягане и масата на средата
в тях при работни условия и при условия на из-
питване;
4. натоварвания, предизвикани от транспор-
тни средства, ветровото и сеизмичното нато-
варване;