Държавен вестник, бр. 38, 2007 г., стр. 93

Б Р О Й  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  93
Чл. 44. (1) Преносното, съответно разпределител-
ното предприятие, извършва проверки на измерва-
телните системи за съответствието им с изисквани-
ята на тези правила по реда на Закона за измервани-
ята и Наредбата за средствата за измерване, които
подлежат на метрологичен контрол.
(2) Измервателни системи се проверяват за съ-
ответствието им с изискванията за точност съглас-
но приложението.
(3) Извършването на проверката на общата точ-
ност на измервателната система съгласно приложе-
нието се съгласува между собствениците на измер-
вателните системи и страните по сделките с елект-
рическа енергия.
(4) Проверката на общата точност се извършва
чрез:
1. уредби за проверка на общата точност на из-
мервателната система;
2. изчислителни процедури за определяне на об-
щата точност по резултатите от проверки на греш-
ките на отделните елементи на система за измерва-
не на електрическата енергия.
Чл. 45. (1) Когато при проверка на измервател-
ната система се установи грешка над допустимата
съгласно Наредбата за средствата за измерване,
които подлежат на метрологичен контрол и прило-
жението и не е известно кога се е появила установе-
ната грешка, отчетеното количество електрическа
енергия се определя съгласно процедура, предвиде-
на в договора за покупко-продажба на електрическа
енергия.
(2) Когато при проверка на измервателна систе-
ма се установи грешка на измерването, по-малка от
1,5 пъти от допустимата грешка по спецификации-
те, отчетените резултати не се подменят.
(3) Преносното, съответно разпределителното
предприятие, подготвя отчет за съгласуване на дан-
ните, снети от електромера, и го предоставя на съ-
ответния участник.
Чл. 46. (1) Всички измервателни трансформато-
ри подлежат на първоначална проверка.
(2) Новите измервателни трансформатори, пре-
ди да влязат в търговска употреба, се изпитват и
проверяват съгласно Наредбата за средствата за
измерване, които подлежат на метрологичен конт-
рол.
(3) Последваща проверка на измервателните
трансформатори се извършва по регламента на За-
кона за измерванията.
Раздел IХ
Контролно измерване
Чл. 47. Системата за контролно измерване се
монтира по преценка и за сметка на страната, която
купува или продава електрическа енергия, като се
съгласува с преносното, съответно разпределител-
ното предприятие.
Чл. 48. (1) Контролната измервателна система е
отделна от търговската и използва отделни намотки
на токовите трансформатори, както и отделни вери-
ги на напреженовите трансформатори.
(2) Контролните измервателни системи не мо-
гат да бъдат с по-лоши метрологични характеристи-
ки от тези за търговското измерване.
(3) По преценка на преносното, съответно раз-
пределителното предприятие, може една и съща вто-
рична намотка на токовите трансформатори да се
използва за търговски и контролни електромери.
Чл. 49. (1) Участникът няма право без предста-
вител на преносното, съответно разпределителното
предприятие, да преустройва, ремонтира или заме-
ня елементите на средствата за контролно измерва-
не, както и да нарушава пломба, знак или друго кон-
тролно приспособление на тези средства.
(2) Преносното, съответно разпределителното
предприятие, няма право без представител на учас-
тника да преустройва, ремонтира или да заменя еле-
ментите на средствата за контролно измерване, както
и да нарушава пломба, знак или друго контролно
приспособление на тези средства.
Раздел Х
Контрол за спазване на правилата
Чл. 50. Контролът за спазване на тези правила е
част от контрола за изпълнение на условията на
издадените от ДКЕВР лицензии.
Чл. 51. Всички спорове, възникнали във връзка с
прилагане на тези правила, се отнасят за решаване
от ДКЕВР по реда на Закона за енергетиката.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тези правила:
1. “Измерване” означава регистриране на произ-
ведената или употребената активна и реактивна
електрическа енергия.
2. “Контролен електромер” е електромер, разли-
чен от търговския, и служещ за източник на инфор-
мация в определени случаи.
3. “Междусистемни електропроводи” са елект-
ропроводи и принадлежащите им съоръжения, оси-
гуряващи връзка с други електроенергийни системи
или части от тях.
4. “Обект” е всяка обособена по отношение на
измерването на електрическа енергия производст-
вена единица на участник в пазара на електрическа
енергия, която произвежда или потребява електри-
ческа енергия.
5. SCADA е информационно управляваща систе-
ма за събиране, обработване, регистриране и визуа-
лизиране на информация, необходима за оператив-
ното и аварийното управление на електроенергий-
ната система, както и за следоперативен анализ.
6. “Точност” е предвидената допустима грешка
на всяко измервателно устройство в зависимост от
местоположението му и допустимата грешка на свър-
заните към него токови и напреженови трансформа-
тори.
7. “Търговски електромер” е основна съставна
част на всяка измервателна система, която осигуря-
ва измервателна информация за търговски цели.
8. “Търговски участници” са производителите на
електрическа енергия, общественият доставчик,
обществените снабдители, потребителите и търгов-
ците на електрическа енергия, които сключват сделки
по реда на правилата за търговия с електрическа
енергия.
9. “Участник” е всяка от страните по сделките с
електрическа енергия.
10. “UCTE” е Съюзът за координиране на прено-
са на електрическа енергия.
Заключителна разпоредба
§ 2. Тези правила са приети от Държавната ко-
мисия за енергийно и водно регулиране на основа-
ние чл. 21, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 6 от
Закона за енергетиката.