Държавен вестник, бр. 53, 2005 г., стр. 43

Б Р О Й  53
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  43
Чл. 176. (1) Минималните наклони и мак-
сималното оразмерително запълване на хори-
зонталните клонове за производствени отпа-
дъчни води се определят съгласно табл. 9.
Таблица 9
Номина-
Производствена
Производствена
лен
канализационна
канализационна
диаметър
инсталация за неза-
инсталация за замър-
на тръбите, 
мърсени отпадъчни
сени отпадъчни води
mm
води
максимално
минимален
максимално минимален
оразмери-
наклон за
оразмери-
наклон за
телно
хоризонтал-
телно
хоризон-
запълване
ните тръби
запълване
талните
h/d от диа-
 h/d от диа-
тръби
метъра на
метъра на
тръбите
тръбите
50
0,5
0,020
0,5
0,030
75
0,6
0,015
0,6
0,020
100
0,7
0,008
0,7
0,012
150
0,7
0,005
0,7
0,007
200
0,7
0,004
0,7
0,005
(2) За хоризонтални клонове от пластмасо-
ви тръби се допускат и по-малки наклони, ако
оразмерителната скорост на водата в тях е не
по-малко от 0,7 m/s.
Чл. 177. Подземната канализация извън
сградите се проектира в съответствие с изи-
скванията за проектиране на канализацион-
ни системи.
Раздел IV
Оразмеряване на сградната инсталация за
отводняване на покриви
Чл. 178. (1) Инсталациите за отводняване
на покриви се проектират и оразмеряват при
спазване изискванията на тази наредба и в съ-
ответствие с БДС EN 12056-3 “Гравитацион-
ни канализационни системи в сгради. Част 3:
Отводняване на покриви, проектиране и ораз-
меряване”.
(2) Инсталациите по ал. 1 се оразмеряват в
зависимост от възприетия начин на отвеждане
на дъждовните води, който може да е безнапо-
рен или напорен.
Чл. 179. (1) Отводняваната покривна повърх-
ност се изчислява в съответствие с БДС EN
12056-3.
(2) Когато дъждовните води от калканни
стени се изливат върху покрив или олук, към
отводняваната покривна повърхност се приба-
вят 50 % от площта на стената.
Чл. 180. (1) Максималното оразмерително
дъждовно водно количество за кръгли верти-
кални водосточни тръби при безнапорно дви-
жение на водата е не по-голямо от проводимост-
та им, определена съгласно БДС EN 12056-3,
при степен на напълване на тръбите 0,33.
(2) Максималната проводимост на вертикал-
ните водосточни тръби с некръгло сечение се
приема равна на максималната проводимост на
тръби с кръгла форма със същото по размер
напречно сечение.
Чл. 181. (1) Когато вертикалната водосточ-
на тръба има изместване с ъгъл не по-малък от
10° (180 mm/m) към хоризонтала, изместването
може да бъде пренебрегнато.
(2) При измествания, по-малки от 10° към
хоризонтала, оттокът се определя както при
хоризонтални канализационни тръби със сте-
пен на напълване на тръбата не повече от 70 %
съгласно БДС EN 12056-3.
Чл. 182. (1) Напорните (вакуумните) сград-
ни инсталации за отводняване на покриви се
оразмеряват в съответствие с БДС EN 12056-3
съобразно изискванията на производителите на
водоприемници за такива инсталации и въз-
приетите хидравлични принципи за осигурява-
не на необходимото ниво на вакуума за правил-
но функциониране на инсталацията.
(2) При оразмеряването на напорните сград-
ни инсталации за отводняване на покриви се
спазват следните изисквания:
1. отчитат се видът и формата на покрива на
сградата;
2. системата се свързва към хоризонтален
канализационен клон, който има достатъчна
проводимост да приема дъждовните води заед-
но с останалите отпадъчни водни количества;
3. якостните характеристики на тръбите
съответстват на вакуум до 80 kN/m2 и на висо-
ките скорости на водата;
4. геодезичната денивелация между напор-
ния водоприемник и хоризонталния канали-
зационен клон, приемащ дъждовните води, е
достатъчна за правилно функциониране на ин-
сталацията.
(3) Преди свързването на инсталацията с хо-
ризонталния канализационен клон със свободно
водно ниво се предвижда успокояващ участък за
намаляване скоростта на водата до 2,5 m/s.
Г л а в а  д в а н а д е с е т а
КАНАЛИЗАЦИОННИ ПОМПЕНИ
СТАНЦИИ
Чл. 183. Канализационните помпени станции
се проектират при спазване изискванията на тази
наредба и в съответствие с БДС EN 12056-4
“Гравитационни канализационни системи в
сгради. Част 4: Канализационни помпени стан-
ции. Проектиране и оразмеряване”.
Чл. 184. (1) Канализационни помпени
станции се предвиждат, когато не може да се
осъществи гравитационното отвеждане на от-
падъчните води от санитарните прибори в
сградата, разположени под нивото на под-
прищване в канализационната мрежа на ур-
банизираната територия или в пречиствател-
но съоръжение.