Държавен вестник, бр. 53, 2018 г., стр. 45

БРОЙ  53	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  45  
4. протокол за преглед на кабела преди 
полагането му;
5. протокол за нагряване на кабела на 
барабана преди полагането му при ниски 
температури;
6. акт за преглед на кабела в мястото на 
полагане (траншея, кабелен канал) преди 
закриването му;
7. акт за разделка на кабелните муфи за 
напрежение над 1000 V с изключение на 
съединителните епоксидни муфи;
8. контролно-отчетен паспорт на съеди­
нителните муфи за напрежение над 1000 V;
9. протокол за проверка на съпротивлени­
ето на изолацията и оценка за съответствие;
10. протокол за изпитване с повишено 
променливо напрежение на силов кабел след 
монтажа и оценка за съответствие;
11. схема на кабелните линии, като се 
посочват и заводските номера на барабаните, 
положените кабели и тяхната дължина; за 
кабелни линии за напрежение над 1000 V се 
посочва и последователността на поставяне 
на кабелите от барабаните;
12. протокол за изпитване на кабелите 
непосредствено преди включването им и 
оценка за съответствие.
Чл. 47. Предавателно-приемателната до­
кументация за токопроводи с напрежение 
над 1000 V съдържа:
1. протокол за проверка на контактните 
съединения;
2. протокол за измерване на съпротивле­
нието на изолацията;
3. протокол за сфазировката на токово­
дещите линии;
4. протокол за преглед на изолаторите;
5. акт за скрити работи на фундаментите 
и заземленията;
6. кабелен журнал;
7. протокол за измерване на съпротивле­
нието на заземлението;
8. акт за преглед на пресичането на то­
копровода с различни комуникации;
9. акт за монтажа на затягащи клеми (за 
гъвкави токопроводи).
Чл. 48. Предавателно-приемателната доку­
ментация за шинопроводи и открити шинни 
магистрали съдържа:
1. протокол за измерване на съпротивлени­
ето на изолацията и оценка за съответствие;
2. протокол за сфазировката на шинопро­
води и на открити шинни магистрали.
Чл. 49. Предавателно-приемателната до­
кументация за комплектни екранирани то­
копроводи с въздушно охлаждане съдържа:
1. протокол за проверка на качеството на 
съединенията (болтови, заваръчни, пресови);
2. протокол за изпитване на изолацията 
с повишено напрежение и оценка за съот­
ветствие;
3. протокол за проверка на устройствата 
за принудително охлаждане на токопровода.
Чл. 50. Предавателно-приемателната до­
кументация за въздушни електропроводи 
съдържа:
1. акт за приемане на трасето;
2. дневник на работите за изпълнението 
на монолитни бетонни фундаменти за стъл­
бовете;
3. дневник за монтажа на сглобяемите 
стоманобетонни фундаменти за стълбовете;
4. дневник за монтажа на стълбовете;
5. дневник за изправянето на стълбовете;
6. акт за приемане на изправените стълбове 
за монтаж на проводниците и на мълниеза­
щитните въжета;
7. протокол за контролна проверка на 
стрелата на провеса на проводниците и га­
баритите;
8. дневник за съединението на проводни­
ците и заземителните въжета;
9. акт за преглед на пресичанията на 
електропровода;
10. паспорт на електропровода;
11. инвентарен опис на опъвателните 
полета;
12. протокол за измерване на съпротивле­
нията на заземителите и оценка за съответ­
ствие съобразно приложение № 3;
13. протокол за измерване на преходното 
съпротивление на съединенията на провод­
ниците и оценка за съответствие съобразно 
приложение № 1.
Чл. 51. Предавателно-приемателната доку­
ментация за силови електрически инсталации 
в сгради съдържа:
1. акт за преглед на положените тръби 
преди покриването им;
2. протокол за изпитване под налягане на 
стоманените предпазни тръби – за инстала­
ции в експлозивоопасни помещения и зони;
3. протокол за измерване на съпротивлени­
ето на изолацията и оценка за съответствие 
съобразно приложение № 2;
4. протокол за единични изпитвания.
Раздел ІV
Документация за предаване и приемане на 
завършените електромонтажни работи на 
електрически машини, съоръжения и осве­
тителни уредби
Чл. 52. Предавателно-приемателната до­
кументация за електрически машини и съ­
оръжения съдържа:
1. акт за готовност на фундамента за ма­
шината или съоръжението;
2. формуляр за монтажа на машината или 
съоръжението;
3. протокол за ревизия на машината или 
съоръжението в разглобен вид;
4. протокол за проверка на машината или 
съоръжението в сглобен вид;