Държавен вестник, бр. 97, 2002 г., стр. 30

С Т Р .  30
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  97
Раздел II
Сградни газови инсталации
Чл. 197. Газопроводите на газовите инста-
лации може да се изработват от безшевни или
електрозаварени стоманени тръби, медни тръ-
би, тръби от полиетилен с висока  плътност,
тръби от пластифициран поливинилхлорид и
други тръби, специфицирани за природен газ.
Чл. 198. Открити инсталации се изработват
само с метални тръби или с тръби от друг мате-
риал, специфицирани за вграждането им в от-
крити инсталации.
Чл. 199. Допуска се употребата в сградни
газови инсталации на медни тръби с номинал-
на дебелина на стената в зависимост от външ-
ния диаметър, както следва:
1. при диаметър до 22 mm вкл.—1 mm;
2. при диаметър над 22 до 42 mm вкл.—1,5 mm;
3. при диаметър над 42 до 89 mm вкл.—2 mm;
4. при диаметър над  89 до 108 mm вкл.—
2,5 mm;
5. при диаметър над 108 mm—3 mm.
Чл. 200. (1) В жилищни, административни и
обществени сгради се допускат газопроводи с
налягане до 0,01 МРа;
(2) Газопроводи с налягане до 0,5 МРа се
допускат в помещенията на отоплителни ко-
телни при осигурена вентилация, газсигнали-
зация и взривобезопасно осветление.
Чл. 201. (1) Металните газопроводи в сгради
се изолират електрически от разпределителни-
те стоманени газопроводи с изолационен еле-
мент.
(2) Не се допуска монтиране на изолационен
елемент в подземната част на газопровода.
(3) В близост до входа и изхода му от сграда-
та захранващият газопровод се оборудва със
спирателен кран и разглобяема връзка.
Чл. 202. (1) Газовите уреди се свързват към
газопроводите с твърди връзки.
(2) Допуска се използването на гъвкави връз-
ки при работно налягане на газа до 0,01 МРа.
(3) Не се допуска загряване над допустимите
норми на присъединителните връзки по време
на експлоатацията на газовите уреди.
Чл. 203. Гъвкавите газопроводи (връзки)
трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са възможно най-къси;
2. да могат да работят при най-високата и
най-ниската работна температура и при работ-
но налягане 1,5 пъти по-високо от максимал-
ното работно налягане, но не по-ниско от
0,015 МРа;
3. да са съоръжени с неподвижно закрепени
арматури;
4. към тях да има монтирана спирателна
арматура по посока на протичането на газа;
5. да се закрепват по начин, който не позво-
лява завъртане и опасност от нараняване.
Чл. 204. (1) Допуска се газопроводите да се
полагат под мазилката без кухина около газо-
провода при налягане на газа до 0,01 МРа.
(2) За случаите по ал. 1 не се допускат раз-
глобяеми съединения.
(3) Преминаването на газопроводи през сте-
ни и подове става чрез защитен кожух (обсадни
тръби).
(4) Не се допуска преминаване на газопро-
води през:
1. вентилационни тръби;
2. димоотводи;
3. асансьорни шахти.
Чл. 205. Газовите инсталации в сгради трябва
да удовлетворяват и изискванията на чл. 141—156.
Чл. 206. Допуска се преминаване на газо-
проводи през стълбища и стълбищни площад-
ки при осигуряване най-малко на едно от след-
ните условия:
1. газопроводите са разположени в инстала-
ционни шахти или канали от негорими матери-
али с граница на пожароустойчивост 90 мину-
ти; шахтите се вентилират поетажно или общо,
като вентилационните отвори са със сечение
10 cm2 и нямат връзка с въздуха на стълбището;
вентилация не се изисква, ако шахтите са плът-
но запълнени с негорим материал;
2. газопроводите са разположени върху не-
горими носачи под замазка с дебелина най-
малко 15 mm без въздушен луфт;
3. изискванията по т. 1 и 2 не се прилагат за
сгради с височина до 10 m.
Раздел III
Изисквания към помещенията за котли и
газови уреди
Чл. 207. (1) Котелните инсталации и газови-
те уреди се разполагат в подземни и надземни
помещения с местоположение, големина и функ-
ционално предназначение, осигуряващи необ-
ходимите условия за техния монтаж и безопас-
на експлоатация.
(2) Не се допуска монтиране на газови уреди:
1. в стълбища, с изключение на жилищни
сгради до 2 етажа с не по-вече от две жилища;
2. в санитарни помещения (бани, тоалетни и
др.) без осигурена естествена вентилация чрез
външни прозорци или с принудителна смука-
телна вентилация;
3. в помещения, в които се съхраняват взри-
воопасни или леснозапалими вещества, чието
запалване може да предизвика експлозия.
Чл. 208. (1) Газови уреди тип “А” с обща
номинална мощност до 11 kW се допускат в
помещения с обем най-малко 20 m3 и с една
външна врата на фасадата или с отварящ се
прозорец.
(2) Допускат се газови уреди в помещения с
принудителна вентилация, когато работата на
газовите уреди е възможна само при работещ
смукателен вентилатор, изхвърлящ отработе-
ния въздух извън помещението в атмосферата.
(3) Допускат се газови уреди в помещения,
които отделят не по-повече от 30 cm3 въглеро-
ден оксид на 1 m3 в помещението.