Държавен вестник, бр. 33, 2019 г., стр. 41

БРОЙ  33	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  41  
Дебитът на въздушния поток Qie или кратност-
та на въздухообмена n се отчитат от инвестици-
онния проект по част „Отопление, вентилация и 
климатизация“ (ОВК) или по приложение № 9, 
а когато няма данни, се отчита от таблица 10.5 
от Методиката за изчисляване на отоплителен 
товар на сгради към чл. 198 от Наредба № 15 
от 2005 г. за технически правила и нормативи 
за проектиране, изграждане и експлоатация 
на обектите и съоръженията за производство, 
пренос и разпределение на топлинна енергия 
(ДВ, бр. 68 от 2005 г.).
10. При нови сгради проектирането на венти-
лационен слой в комбинация с хидроизолация, 
устойчива на проникване на радон, се извършва 
в зависимост от взаимното положение на вен-
тилационния слой и хидроизолацията.
11. Вентилационният слой за нови сгради, 
който е част от контактната конструкция от 
следния вид: основи, конструкция на сграда 
от 3-та категория на въздухоплътност, венти-
лационен слой, хидроизолация, устойчива на 
проникване на радон, вътрешни довършителни 
работи, се проектира, както следва:
а) в съответствие с т. 1 до 10 се проектира 
система за смукателна вентилация на венти-
лационния слой със съответна кратност на 
въздухообмена;
б) обемната концентрация на радон във 
вентилационния слой в i-тото помещение Cvv,i, 
съответстваща на проектната кратност на въз-
духообмен, се изчислява: 
1
3
,
,
,
.
.
,
,
/
.
s
vv i
vv i
vv i
C
C
h
Bq m
n
h
α
β
−
=
,
(4.2)
където:
nvv,i е кратността на въздухообмена във венти-
лационния слой (h-1); препоръчителна стойност 
nvv,i = 6 h-1; 
Cvv,i – обемната концентрация на радон във 
вентилационния слой в i-тото помещение;
α – коефициентът на сигурност на хидро-
изолацията, устойчива на проникване на радон, 
съгласно приложение № 2 (-);
Cs – обемната концентрация на радон в поч-
вата, използвана за определяне на радоновия 
индекс на строителната площадка (Bq/m3);
hvv,i – височината на вентилационния слой/
ниво (m); 
β – коефициентът, който изразява дифузи-
онните характеристики на конструкцията под 
вентилационния слой; когато няма други данни, 
се приема β = 0,002 m3/h; 
в) видът на хидроизолацията, устойчива на 
проникване на радон, се проектира в съот-
ветствие с приложение № 2, като в уравнения 
(1) и (6) от приложение № 2 показателят Cs 
се заменя с Cvv и коефициентът α се отчита 
от таблица 1 на приложение № 2 с намалена 
стойност в зависимост от това, дали методът 
на вентилация е принудителен, или естествен. 
Хидроизолацията, устойчива на проникване 
на радон, и отворите за сградни инсталации 
се изпълняват съгласно изискванията от при-
ложение № 2 и приложение № 8;
г) препоръчва се промяна на кратността във 
вентилационния слой в случай, че при правилно 
оразмерена хидроизолация контролно измерване 
(препоръчително) установи по-висока обемна 
концентрация на радон във вентилационния 
слой от изчислената по методиката. 
12. Вентилационният слой за нови сгради, 
който е част от следния вид контактна кон-
струкция: основи и конструкция на сграда 
от 1-ва и 2-ра категория на въздухоплътност, 
вентилационен слой и конструкция на сграда 
от 3-та категория на въздухоплътност и въ-
трешни довършителни работи, се проектира, 
както следва: 
а) степента на отделяне на радон от по-
върхността на конструкции от 1-ва или 2-ра 
категория на въздухоплътност се изчислява в 
съответствие с приложение № 2; 
б) системата за смукателна вентилация и 
кратността на въздухообмен във вентилационен 
слой в i-тото помещение nvv,i се проектира при 
изпълнение на следното условие: 
(
)
1
1
,
,
.
,
.
n
j
j
i
i
vv i
ref
vv i
E A
n
h
C
V
−
=
≥∑
,
(4.3)
където:
Aji е площта на j-тата контактна конструк-
ция (m2); 
Eji – степента на отделяне на радон от j-тата 
контактна конструкция [Bq/(m2.h)]; 
Vvv,i – обемът на въздуха във вентилационния 
слой (m3); 
nvv,i – кратността на въздухобмена във вен-
тилационния слой (h-1); 
Cref – референтното ниво на ОКР на радон 
в закрити помещения (Bq/m3).
В случай че със заданието за проектиране 
е зададена стойност на ОКР, по-ниска от рефе-
рентното ниво, в знаменателя в дясната страна 
на неравенство (3) вместо Cref се замества със 
стойността от заданието за проектиране. Пре-
поръчва се изчисленията да се извършват със 
стойност на ОКР, по-ниска от референтното 
ниво.
13. За вентилационен слой, който е част от 
следния тип контактна конструкция: основа, 
вертикален вентилационен слой с дебелина до 
100 mm, отворен в горната част към външния 
въздух; хидроизолация, устойчива на проник-
ване на радон; конструкция на сградата от 
1-ва категория на въздухоплътност, хидроизо-
лацията, устойчива на проникване на радон, 
се проектира съгласно приложение № 2, като 
се приема коефициентът на сигурност α = 1. 
Ако отвореният вентилационен слой има дебе-
лина, по-голяма от 100 mm, е достатъчно да се 
изпълни контактна конструкция на сградата от 
2-ра категория на въздухоплътност.
14. За съществуващи сгради проектирането 
на вентилационен слой в комбинация с хидро-
изолация, устойчива на проникване на радон, 
се извършва в зависимост от взаимното поло-
жение на вентилационния слой и изолацията.