Държавен вестник, бр. 49, 2013 г., стр. 50

СТР.  50	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  49
на шума, за топлоизолиране на станцията и 
проектиране на отоплителна и вентилационна 
инсталация за осигуряване на нормативните 
стойности на температурата на въздуха.
(3) При проектирането се изготвят съответ-
ните инструкции за монтажа, изпитванията, 
контрола и експлоатацията на резервоарите 
за сгъстен въздух.
Чл. 75. (1) Напорните тръбопроводи се про-
ектират с наклон, равен или приблизително 
равен на наклона на терена.
(2) Във високите точки се проектират 
въздушници, подходящи за употреба при 
отпадъчни води.
(3) Напорните тръбопроводи се изграждат 
от корозионоустойчиви строителни продукти, 
предназначени за употреба за отпадъчни води, 
и с издръжливост на вътрешно хидростатично 
налягане най-малко 600 kРа.
(4) В началото на всеки напорен канали-
зационен участък се предвиждат промивни 
кранове, като не се допуска връзката им с 
водоснабдителната система. 
(5) При опасност от замръзване на напо-
рен канализационен участък се предвижда 
неговото топлоизолиране и/или полагане в 
изолационен монтажен канал.
(6) Напорните канализационни проводи се 
разполагат на дълбочина под уличното платно 
в зависимост от конкретните условия (наличие 
на друга подземна инфраструктура, подземни 
води, плитко разположена скална основа) и в 
съответствие с максималната дълбочина на 
замръзване на почвата, промяната на релефа 
по дължина на канализацията и др. 
Чл. 76. (1) Хидравличното оразмеряване 
на напорните тръбопроводи се извършва въз 
основа на определеното количество на из-
помпваните отпадъчни води в зависимост от 
производителността и честотата на включване 
на всяка помпа, броя на едновременно рабо-
тещите помпи, както и от притока на отпа-
дъчните води към всяка събирателна шахта.
(2) Минималната скорост на отпадъчните 
води при оразмеряването на напорните тръ-
бопроводи е 0,7 m/s. Когато минималната 
скорост не може да бъде постигната при 
работата на помпите, се предвижда система 
за осигуряване на периодично промиване на 
тръбопроводите.
(3) Вътрешният диаметър на напорните тръ-
бопроводи се предвижда равен или по-голям 
от вътрешния диаметър на напорния фланец 
на помпите, като не се допуска намаляване на 
диаметъра по дължината на тръбопроводите.
(4) Времепрестоят на отпадъчните води в 
напорните канализационни системи не трябва 
да е по-голям от 8 часа за ограничаване на 
образуването на канализационни газове в 
тях. В случаите, когато това не може да се 
осигури, се предвиждат подходящи мерки 
срещу отделяне на миризми.
Г л а в а  п е т а
КОНТРОЛ, УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИ-
ЗАЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ 
Чл. 77. (1) За канализационните мрежи се 
проектират системи за контрол, управление 
и автоматизация за периодите на тяхното 
поддържане и експлоатация. 
(2) Видът и технологичното ниво на систе-
мите за контрол, управление и автоматизация 
се анализират и оценяват в началния етап на 
проектирането на канализационните мрежи.
(3) Системите за контрол, управление и 
автоматизация включват при възможност 
управлението както на канализационните 
мрежи, така и на ПСОВ.
Чл. 78. (1) При гравитационните канали-
зационни мрежи контролът, управлението и 
автоматизацията включват действието на:
1. помпените станции;
2. регулиращите арматури, преливните 
устройства и измервателните уреди;
3. задържателните резервоари и другите 
разделителни камери;
4. дъждопреливниците пред помпени и 
пречиствателни станции;
5. дюкерите и др.
(2) При вакуумните канализационни мрежи 
контролът, управлението и автоматизацията 
включват действието на:
1. управляващите устройства за отваряне 
на смукателните вентили при изисквания 
минимален вакуум;
2. сензорите за водното ниво в събирател-
ните резервоари, свързани със смукателните 
вентили;
3. затворните устройства за изключване на 
участъци от вакуумните тръбопроводи;
4. вакуумните прекъсвачи за управление 
на вакуумните устройства;
5. устройствата за контролиране на водното 
ниво във вакуумните резервоари и в помпено-
черпателните резервоари;
6. устройствата за включване на резервните 
вакуумни устройства, нагнетателните помпи 
и алармените устройства;
7. устройството за превключване към друга 
електрическа система;
8. средствата за измерване.
(3) При напорните канализационни мрежи 
контролът, управлението и автоматизацията 
включват действието на:
1. сензорите за контрол на водното ниво 
в събирателните резервоари;
2. устройствата за управление на помпе-
ните агрегати;
3. устройството за превключване към друга 
електрическа система;
4. системата за сигнализиране при нару-
шения в експлоатацията;
5. измервателните устройства и др.