Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 67

БРОЙ  61	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  67   
Установената допустима стойност за на­
лягането при хидравличен удар, включена в 
MDPa, трябва да бъде не по-малка от 200 kPa. 
Изчисляването на хидравличен удар се из­
вършва чрез подходящи методи и с помощта 
на съответните общи формули в съответствие 
с конкретните условия на проектиране и въз 
основа на най-неблагоприятните работни 
условия.
I.3.3. Място за монтаж на оборудването 
за изпитване
При нормални обстоятелства мястото за 
монтаж на оборудването за изпитване тряб­
ва да бъде най-ниската точка на участъка за 
изпитване.
Ако не е възможно оборудването за изпит­
ване да се монтира в най-ниската точка на 
изпитвания участък, налягането за изпитва­
нето на налягане трябва да бъде налягането 
за изпитване на системата, изчислено за 
най-ниската точка на изпитвания участък, 
намалено с разликата във височината.
I.3.4. Изпитване при работно налягане с 
визуална проверка
В специални случаи, със съгласието на 
съответния ВиК оператор (напр. тръбопро­
води с малки дължини, сградни водопровод­
ни отклонения или участъци, изпълнени от 
тръби на ролки без връзки между двата края 
на участъка), за подлежащите на изпитване 
водопроводи може да бъде извършена визу­
ална проверка и налягането на изпитване 
на системата да бъде работното налягане на 
тръбопровода. Да се има предвид и т. I.4.7 за 
случаи на изключения. 
I.4. Процедура на изпитване
I.4.1. Общи изисквания
За всички видове тръби и материали могат 
да се приложат различни приложими проце­
дури за изпитване. Процедурата за изпитване 
се определя с проекта и се извършва на три 
етапа:
1. предварително изпитване;
2. изпитване на спад на налягането (в I.4.3 
са посочени алтернативи);
3. основно изпитване на налягане.
I.4.2. Предварително изпитване
Предварителното изпитване има за цел 
да се:
– стабилизира частта от тръбопровода, 
която ще се изпитва, като позволява по-голя­
мата част от преместванията, които зависят 
от времето;
– постигне подходящо насищане с вода, ко­
гато се използват водопоглъщащи материали;
– позволи зависимото от налягането уве­
личение на обема при гъвкавите тръби да се 
случи преди основното изпитване.
Тръбопроводът се разделя подходящо на 
участъци за изпитване, изцяло напълнени 
с вода и обезвъздушени. Налягането се по­
вишава в най-високата точка най-малко до 
максималното оразмерително налягане (MDP), 
освен ако не е посочено друго в проекта, и до 
STP в най-ниската точка (т. I.3.1, буква „б“). 
Поддържаното чрез припомпване налягане 
на входа на тръбопровода не трябва да пре­
вишава STP.
В случай че се появят неприемливи про­
мени в положението на която и да е част от 
тръбопровода и/или течове, налягането в 
тръбопроводa трябва да се понижи до атмос�­
ферното и неизправностите да се отстранят.
Продължителността и налягането на пред­
варителното изпитване зависят от материалите 
на тръбопровода и се определят в проекта, 
като се вземат предвид съответните продук­
тови стандарти.
I.4.3. Изпитване на спад на налягане
Въздух в изпитвания участък на тръбопрово­
да може погрешно да покаже теч или в някои 
случаи да прикрие малък теч, следователно 
наличието на въздух ще намали точността на 
основното изпитване на налягане. Прекомер­
ното количество въздух в тръбопровода може 
също така да представлява риск за безопас­
ността по време на изпитването под налягане. 
Следователно трябва да се проведе изпитване 
на спад на налягане, за да се определи дали 
има твърде много съдържание на въздух.
Изпитването на спад на налягане позволя­
ва да се направи оценка на оставащия обем 
въздух в изпитвания участък. Прокарване 
на тапа, избутваща въздуха, може да бъде 
средство за подпомагане на отстраняването 
на въздуха преди изпитването на налягане.
Критериите за успешно/неуспешно про­
веждане на изпитването за спад на налягане 
се определят в проекта.
В проекта може да не се определи про­
веждане на изпитването за спад на налягане, 
когато необходимото отстраняване на въздуха 
може да се извърши по друг начин, например 
когато изпитваният участък има:
• достатъчни наклони (≥ 2 mm/m);
• въздушници във всички високи точки;
• няма елементи, които могат да бъдат при­
чина за задържане на въздушни възглавници.
I.4.4. Основно изпитване на налягане
а) Общи изисквания
Основното изпитване на налягане не трябва 
да започва, докато предварителното изпитва­
не и изпитването на спад на налягане не са 
приключили успешно.
Необходимо е да се вземе предвид влия­
нието на температурните разлики по време 
на изпитването на налягане. 
Има два основни метода за изпитване:
– метод на загуби на налягане;
– метод на загуби на вода.
б) Метод на загуби на налягане
Загубите на налягане ∆p и тяхното нараст­
ване е показател за течове и водонепропуск­
ливост.