Държавен вестник, бр. 5, 2016 г., стр. 84

СТР.  84	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  5
1
2
3
4
5
2.5
Тоалетна и умивалня
-
25 ± 2
-
2.6
Здравен кабинет
23,5 ± 2,5
20,0 ± 3,5
0,8
2.7
Коридори и стълбища
-
10 ÷ 20
-
2.8
Административни помещения
-
22,0 ± 3,0
0,8
2.9
Помещение за приемане и разпределяне 
на храна
-
18 ± 2 
-
2.10
Складови помещения към перални 
-
18 ± 2
-
2.11
Кухненски блок (подготовка на храна до 
15 деца)
-
15 ± 2
-
2.12
Кухненски блок (подготовка на храна над 
15 деца)
-
15 ± 2
-
2.13
Пералня (с капацитет за изпиране на 
бельо за до 150 деца)
-
18 ± 2
-
2.14
Пералня (с капацитет за изпиране на 
бельо за над 150 деца)
-
18 ± 2
-
2.15
Басейн
28 ± 2
28 ± 2
10
2.16
Съблекалня към басейн
-
25 ± 2
-
Забележки:
1.	
Температурата на въздуха в помещението може да се приеме приблизително равна на температурата 
на усещане.
2.�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
	
�����������������������������������������������������������������������������������������������
При проектирането на сградите за изчислителна температура може да се използва най-високата тем-
пература от температурния обхват през лятото и най-ниската температура през зимата, в случай че със 
заданието за проектиране не са предвидени други стойности.
3.	
Температурите през зимата за стълбищни клетки и помощни помещения са в границите от 10 до 20 °C.
4.	
Температурите през лятото са препоръчителни освен в случаите, когато със заданието за проектиране 
са определени изисквания за целогодишно осигуряване и поддържане на параметри на микроклимата, 
вкл. са определени интервалите от време, изискващи охлаждане в летен режим. В тези случаи темпе-
ратурите за лято са задължителни.
5.	
Смукателната вентилация в закрити помещения за спорт и музикални занимания е прекъсната освен в 
случаите, когато със заданието за проектиране се предвижда непрекъсната общообменна смукателно-
нагнетателна вентилация. В тези случаи дебитът на пресния въздух е не по-малко от 60 m3/h човек в 
часовете за спортна или друг вид тренировъчна дейност.
6.	
Помещенията, за които има изисквания за минимален дебит на пресния въздух, се осигуряват:
	
а) в нови сгради – с механична вентилация;
	
�������������������������������������������������������������������������������������������������
б) в съществуващи сгради без изградена вентилационна система – с естествена вентилация или с при-
нудителна вентилация, когато при основно обновяване, основен ремонт или реконструкция със зада-
нието за проектиране е предвидено пресният въздух да се доставя по механичен начин от системи със 
или без въздухопроводи. Вентилационните агрегати трябва да са с висока енергийна ефективност и да 
отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) № 1253/2014 на Комисията от 7 юли 2014 г. за прилагане 
на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за 
екопроектиране на вентилационни агрегати.
7.�
������������������������������������������������������������������������������������������������
	
������������������������������������������������������������������������������������������������
В занималните на детските градини и в класните стаи на класовете от първи до четвърти на училищ-
ното образование минималният дебит се осигурява със 100 % пресен въздух без рециркулация. 
8.	
В басейните се осигурява 100 % пресен въздух, подналягане, температура на въздуха не по-висока от 
30 °С и относителна влажност 50 – 70 %. 
9.�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
	
�����������������������������������������������������������������������������������������������
Дебитът на изсмуквания въздух от тоалетни, бани, санитарно-хигиенни помещения, помещения с мив-
ки и перални трябва да осигурява от 4- до 6-кратен въздухообмен.
Чл. 88. (1) За подовете на учебните и работните помещения се предвиждат гладки строителни 
продукти с нехлъзгава повърхност, устойчиви на дезинфекционни разтвори и удобни за лесно 
почистване така, че да не се създават условия за развитие на организми, паразити и насекоми. 
(2) Мозаечен под се допуска само в коридорите, сервизните помещения, входния вестибюл 
и стълбищата.
Чл. 89. (1) Осветеността на повърхностите при естествено, изкуствено и смесено осветление 
в различните учебни зони се предвижда така, че да отговаря на нормираната осветеност на 
помещенията за изпълняваната дейност по всяко време на денонощието през цялата година.