Държавен вестник, бр. 97, 2004 г., стр. 16

С Т Р .  16
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  97
3. документация от експлоатация;
4. заповедна книга за задължителни предпи-
сания от проверки на надзорни и контролни
органи;
5. инструкция за експлоатация и поддържа-
не, съобразена с конкретния язовир, изготвена
от квалифицирани специалисти и утвърдена от
собственика.
Г л а в а  т р е т а
ПОМПЕНИ СТАНЦИИ
Раздел I
Обхват
Чл. 37. Помпените станции са елемент от сис-
темите за напояване и отводняване на обработ-
ваеми земеделски земи в страната.
Чл. 38. Помпената станция обхваща съоръ-
женията от водоизточника, водоподаващите ка-
нали и водопроводи на смукателната страна,
помпената инсталация със затворните органи
пред и след помпите, колекторния участък и
напорния водопровод, изравнителите, ако има
такива, спомагателни инсталации и уредби,
управляващите и защитните системи.
Раздел II
Документация
Чл. 39. За осъществяване на правилна и без-
опасна експлоатация в помпената станция се
води и съхранява документация , както следва:
1. пълен работен проект и екзекутивни чер-
тежи на помпената станция;
2. инструкции за монтаж, експлоатация и
ремонт от производителите на оборудването;
3. инструкция за експлоатация и поддържа-
не, съобразена с конкретната помпена станция,
изготвена от квалифицирани специалисти и
утвърдена от собственика, определящ:
а) длъжностните лица, отговарящи за ремон-
та на съоръженията;
б) лицата, имащи право на контрол и про-
верки;
в) последователността на операциите по пус-
кане и спиране на помпените агрегати при стро-
го спазване на технологичния процес и техника
по безопасност (ТБ);
4. експлоатационен дневник, в който по хро-
нологически ред се записват всички оператив-
ни включвания и изключвания, работните ча-
сове на всеки помпен агрегат, възникналите и
отстранените аварии, както и отбелязване на
всички неизправности в уредбите средно нап-
режение (СрН) и ниско напрежение (НН), не-
изправности в защитите, блокировките и др.;
5. главна електросъединителна схема на пом-
пената станция.
Раздел III
Изисквания към персонала
Чл. 40. Експлоатацията и поддръжката на
помпените станции се осъществява от лица,
назначени от собственика/ползвателя, отгова-
рящи на изискванията на чл. 47, ал. 2 и чл. 200,
ал. 2 от Наредба № 7 за минималните изисква-
ния за здравословни и безопасни условия на труд
на работните места и при използване на работ-
ното оборудване (ДВ, бр. 88 от 1999 г.), които:
1. притежават техническа правоспособност;
2. отговарят на изискванията по квалифика-
ционна група по техника по безопасност (ТБ),
която се доказва с удостоверение за успешно
положен изпит;
3. са атестирани съгласно Наредба № 31 за
устройство и безопасна експлоатация на повди-
гателни съоръжения (ДВ, бр. 4 от 1997 г.);
4. представят медицинско удостоверение, из-
давано ежегодно след преглед, съгласно изиск-
ванията на Наредба № 3 за задължителни пред-
варителни и периодични медицински прегледи
на работниците (ДВ, бр. 16 от 1987 г.).
Чл. 41. (1) Обслужващите лица се запозна-
ват с устройството на агрегатите, съоръжения-
та, апаратите, които ще обслужват, техния мон-
таж, ремонт и експлоатация чрез подробен ин-
структаж от работодателя.
(2) Обслужващите лица са длъжни:
1. да подготвят, пускат и спират основните
агрегати и спомагателни устройства;
2. да установяват неизправности в работата
по външни признаци и по показанията на изме-
рителната апаратура;
3. да предотвратяват повреди чрез навремен-
на намеса.
Чл. 42. Оперативният персонал, обслужващ
уредби средно напрежение (СрН) и ниско нап-
режение (НН) на помпената станция, трябва да
е не по-малко от две лица, едното от които при-
тежава най-малко IV квалификационна група,
а другото най-малко III група по техника по без-
опасност (ТБ).
Чл. 43. Експлоатационият персонал оси-
гурява:
1. сигурна и непрекъсната работа на съоръ-
женията при оптимални параметри на дебит,
налягане, температурен режим, коефициент на
полезно действие (КПД);
2. постоянна готовност за пускане в работа
на всички съоръжения, уредби и инсталации.
Раздел IV
Технологична част
Чл. 44. Помпените агрегати работят при на-
пълно отворени затворни органи на смукател-
ната и нагнетателната страна.
Чл. 45. Не се разрешава пускане на помпе-
ните агрегати в действие в следните случаи:
1. неизправност на агрегатите, съоръжения-
та и затворните органи на смукателната и наг-
нетателната страна на помпата;
2. неизправност на системите за управление,
сигнализация и защита;
3. ненормално състояние на водосборното
съоръжение, каналите и тръбопроводите;
4. при възстановителни и ремонтни работи
по проточната част на помпената станция, как-
то и манипулиране със затворните органи, ко-