Държавен вестник, бр. 97, 2004 г., стр. 17

Б Р О Й  97
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  17
ито биха подали вода в тръбопроводите; зат-
ворните органи са запечатани и охранявани от
лице, определено със заповед от ръководителя
на ремонтните работи; само по негова заповед
помпите могат да се пускат в действие.
Чл. 46. Стойностите на параметрите, които
ограничават пускането и работата на помпени-
те агрегати и на помпената станция, се опреде-
лят от изискванията на производителя в проек-
тите или от извършени специални изпитвания.
Чл. 47. Помпеният агрегат се спира от рабо-
та при установяване на:
1. неизправност на която и да е защита, дейст-
ваща за спиране на съоръжението;
2. неизправност в дистанционното управле-
ние на затворните органи, предназначено за
ограничаване и ликвидиране на повреди във
водопровеждащите съоръжения;
3. неизправности в системите за мазане и
охлаждане на агрегатите;
4. вибрации в лагерите над допустимите;
5. неизправности в съоръженията, приема-
щи и разпределящи водните маси, които могат
да доведат до заливане на площи и съоръжения
или да създадат други опасности;
6. кота на засмукване, създаваща условия за
кавитация на работното колело.
Чл. 48. В съответствие с проекта за експло-
атация и поддържане се контролира времетра-
енето на:
1. отварянето и затварянето на затворния
орган на нагнетателната страна;
2. задействането на обратния клапан след
помпата и предизвикания от това хидравличен
удар във водопровода;
3. въртенето на помпата след изключване от
работа до пълното спиране;
4. процеса при внезапно изключване на пом-
пата при отпадане на електрозахранването.
Чл. 49. Вибрациите на помпените агрегати
не могат да надвишават граничните стойности,
определени в проекта или посочени от произ-
водителя.
Чл. 50. При експлоатацията на помпената
станция през зимния период не се допускат
режими на работа, водещи до повреди на съо-
ръженията от замръзване.
Раздел V
Профилактични прегледи и текущи ремонти
Чл. 51. За осъществяване на профилактич-
ни прегледи и текущи ремонти собственикът/
ползвателят по чл. 1, ал. 1, т. 2 осигурява:
1. обзавеждането на парк за резервни части
( работни колела, направляващи апарати, вало-
ве, лагери, кечета, болтове, уплътнителни пръс-
тени, лоени набивки, смазочни материали),
арматура и фасонни части за спомагателни
инсталации;
2. обзавеждане на местна работилница;
3. обезпечаване изпълнението на правила-
та по ТБ.
Чл. 52. Профилактичните прегледи и теку-
щият ремонт се осъществяват от персонала, като:
1. на всеки 1000 h се сменят смазочните ма-
териали;
2. на всеки 1200—1500 h се подменят уплът-
нителните набивки, извършва се периодична
проверка на затягането на анкерните болтове,
почистване на арматурата и помощните съо-
ръжения;
3. в края на всеки сезон се почистват, грун-
дират и боядисват увредените при експлоата-
цията места на металните части.
Чл. 53. Текущ ремонт се извършва един път
в годината, като разглобяването се ограничава
до минимум.
Чл. 54. Резултатите от профилактичните
прегледи и текущия ремонт се отразяват в кон-
стативни протоколи, съхранявани от ръково-
дителя на експлоатацията.
Раздел VI
Основен ремонт
Чл. 55. Чрез основен ремонт се цели възста-
новяване на частите и агрегатите като цяло,
възможно най-близко до първоначалното им
състояние. Този вид ремонт се извършва 5 го-
дини след пускане в експлоатация, а след това
на всеки 3-5 г. съобразно конкретните условия
на експлоатация.
Чл. 56. (1) Собственикът/ползвателят по чл. 1,
ал. 1, т. 2 одобрява работен проект и определя
изпълнител за извършване на основен ремонт.
(2) Изпълнителят по ал. 1 след ремонта из-
вършва:
1. проверка на отделните възли и механизми;
2. изпробване на празен ход;
3. изпробване в работни условия в продъл-
жение на 72 h.
Раздел VII
Контрол на техническото състояние
Чл. 57. Собственикът/ползвателя по чл. 1,
ал. 1, т. 2 контролира техническото състояние
на помпените станции и съоръженията към тях.
Оценката на тяхната сигурност се осъществява
посредством:
1. технически прегледи;
2. анализ на техническото състояние;
3. инспекции за оценка на сигурността.
Чл. 58. Техническите прегледи се извършват
от ръководителя на експлоатационното звено.
Чл. 59. Анализът за техническото състояние
на помпените станции и съоръженията към тях
се изготвя за период не по-голоям от 5 години от
лицето, осъществило техническите прегледи.
Чл. 60. Инспекциите за оценка на сигурност-
та за техническото състояние на помпените
станции и съоръженията към тях се извършват
от ръководителя на експлоатационното звено
и Изпълнителната агенция по хидромелиора-
ции, като изготвят протокол, който се съхраня-
ва в регистъра и включва: