Държавен вестник, бр. 81, 2011 г., стр. 20

СТР.  20	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  81
(2) Досието по ал. 1 се съхранява на обекта 
от длъжностните лица, които създават орга­
низация и осъществяват контрол за спазване 
на правилата и нормите за ПБ.
Чл. 9. (1) За създаване на организация за 
осигуряване на ПБ на обектите се разработват 
следните документи:
1. вътрешни правила (инструкции) за оси­
гуряване на ПБ на територията на обекта (в 
това число цехове, помещения, технологични 
линии и съоръжения, инсталации и др.);
2. планове за действие на личния състав 
за гасене на пожари, включително реда за 
аварийно спиране на технологичното обо­
рудване, газоснабдяване, топлоснабдяване, 
електрозахранването и др. (приложение № 1);
3. планове за осигуряване на ПБ при из­
вършване на текущи ремонти и на строителни 
и монтажни работи на обектите, за които 
дейности не се изисква разрешение за строеж 
съгласно глава осма, раздел III от Закона за 
устройство на територията (ЗУТ), включително 
в случаите, когато дейностите се изпълняват 
от други физически или юридически лица;
4. планове за евакуация на работещите и 
на пребиваващите на обекта лица при пожар 
или авария;
5. протоколи за извършени ремонти, по­
чистване или проверки на състоянието на 
отоплителните уреди и съоръжения, проверки 
на изправността на блокировките на смука­
телни инсталации, обслужващи взривоопасни 
технологични съоръжения и други устройства, 
гарантиращи ПБ преди настъпване на есенно-
зимния период, и периодично за осигуряване 
на пожарната им безопасност.
(2) Правилата и нормите за ПБ на обектите 
се определят със заповед/и, с която/които се 
уреждат:
1. редът за извършване на огневи работи;
2. редът за използване на отоплителни и 
нагревателни уреди и съоръжения;
3. забранените места за пушене и използ­
ване на открит огън;
4. редът за използване на електрически 
уреди и съоръжения, в т.ч. изключване на 
електрическото захранване след приключване 
на работното време;
5. редът за обучение и подготовка на лич­
ния състав в съответствие с изискванията на 
наредбата;
6. правилата за ПБ на обекта в извънра­
ботно време;
7. правилата за експлоатация и проверка­
та на състоянието на техническите средства 
за първоначално пожарогасене, ПГС, ПИС, 
устройствата и съоръженията за осигуряване 
на евакуация и управление на дима;
8. периодичността за почистване на стро­
ителните конструкции, на технологичното и 
електрическото оборудване, на отоплителните 
тела и инсталации от експлозивоопасни и 
пожароопасни прахове и други горими ма­
териали;
9. редът за събиране и отстраняване на 
горимите отпадъци, както и на остатъчните 
продукти от печките с твърдо гориво.
(3) За обектите по чл. 6, ал. 3, в които броят 
на работещите е по-малък от 5, може да се 
изготвят само вътрешни правила (инструк­
ции) за осигуряване на ПБ на територията 
на обекта.
(4) За жилищни сгради може да се изготвят 
само вътрешни правила по решение на общото 
събрание или сдружението на собствениците.
(5) Допуска се да не се разработва план по 
чл. 9, ал. 1, т. 2 за обект, за който е разработен 
авариен план, съдържащ план за действие 
при пожар, с обхват и съдържание съгласно 
приложение № 1.
Чл. 10. В плановете за осигуряване на ПБ 
по чл. 9, ал. 1, т. 3 се включват:
1. мероприятия преди ремонта за подго­
товка на обекта за осигуряване на ПБ при 
извършване на отделни дейности;
2. мероприятия по време на ремонта за 
осъществяване на контрол при извършване 
на отделни пожароопасни дейности;
3. мероприятия за осигуряване на ПБ след 
ремонта.
Чл. 11. (1) Плановете по чл. 9, ал. 1, т. 4 се 
разработват в съответствие с приложение № 2.
(2) Планове по ал. 1 се разработват за 
обекти от подкласове на функционална по­
жарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2 и Ф4.1 
(независимо от броя на пребиваващите в тях), 
както и за обекти от клас на функционална 
пожарна опасност Ф3 и подкласове Ф4.2, Ф5.1 
и Ф5.2, в които има поне едно помещение с 
възможност за едновременно пребиваване 
на повече от 50 души. Броят на хората в 
помещенията се определя съгласно чл. 36 и 
чл. 660, ал. 3 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. 
за строително-технически правила и норми 
за осигуряване на безопасност при пожар.
(3) За обекти и сгради на затвори, пси­
хиатрични заведения и обекти-сгради със 
специален статут (обекти – държавна тайна, 
и други, определени с решения на Минис­
терския съвет) плановете за евакуация се 
изготвят съобразно специфичните изисквания 
за сигурност за съответните сгради.
(4) За банкови институции плановете за 
евакуация се изготвят само за помещенията 
на паричните салони и за помещенията за 
административно обслужване на гражданите.
(5) Схемите за евакуация съгласно при­
ложение № 2 се поставят на видни места в 
обектите, както следва:
1. на разстояние не повече от 7 m от 
входовете на сградата и на 3 m от входа на 
помещението;