Държавен вестник, бр. 64, 2008 г., стр. 62

С Т Р .  62
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  64
Чл. 141. Територията на пълначните станции
трябва да е добре осветена и защитена по подхо-
дящ начин срещу въздействието на мълнии.
Чл. 142. Осветлението в пълначните стан-
ции за експлозивни, изключително запалими,
лесно запалими или запалими флуиди трябва
да е разположено извън взривоопасните зони,
освен ако не е взривозащитено изпълнение.
Чл. 143. (1) Пълненето с газ и изпразването
на цистерните трябва да се извършва на обосо-
бени за целта открити площадки, в които тряб-
ва да се определи защитна зона, в която не се
допуска изграждане на сгради, временни пост-
ройки, електроинсталации или монтиране на
съоръжения, уреди и др., които не са взривоза-
щитено изпълнение, както и наличието на из-
точници на искри или открит огън.
(2) Размерите на защитната зона се определят
с инвестиционния проект на пълначната станция
или стационарните съдове при отчитане на физи-
ко-химичните свойства на газа, естествената вен-
тилация на площадката и очакваните пропуски
на газ при пълнене или разтоварване.
(3) Размерите на защитната зона за експло-
зивни, изключително запалими, лесно запали-
ми или запалими флуиди трябва да са не по-
малки от:
а) 3 m—около цистерните и подвижния ме-
тален тръбопровод или гъвкавия шланг—за га-
зове, по-тежки от въздуха;
б) 6 m—около цистерните и подвижния ме-
тален тръбопровод или гъвкавия шланг—за
газове, по-леки от въздуха.
Чл. 144. (1) Помещенията за обслужващия
персонал на пълначните станции трябва да оси-
гуряват възможност за наблюдение на всички
места, където се пълнят транспортируемите
съоръжения под налягане.
(2) В помещенията по ал. 1 трябва да има
дублиращи командни устройства за спиране
на дистанционно управляваната арматура на
тръбопроводите, както и на помпите или ком-
пресорите.
Чл. 145. Площадките по чл. 143, ал. 1 за ав-
тоцистерни и автомобили, превозващи транс-
портируеми съоръжения под налягане, трябва
да са с максимален наклон 1 на сто.
Чл. 146. (1) В пълначни станции за експло-
зивни, изключително запалими, лесно запали-
ми или запалими флуиди трябва да има газсиг-
нализаторна инсталация, която при достигане
на концентрация на съхранявания флуид във
въздуха 20 на сто от долната граница на възпла-
меняемост да се задейства, като включи звуков
и светлинен сигнал.
(2) В пълначните станции за силно токсич-
ни или токсични флуиди трябва да има газсиг-
нализаторна инсталация, която при достигане
на концентрация на флуида във въздуха 20 на
сто от концентрацията, под която може да се
изключи появата на опасна за здравето на хора-
та атмосфера, да се задейства, като включи зву-
ков и светлинен сигнал.
Чл. 147. В площадките по чл. 143, ал. 1 и в
местата за разтоварване на автоцистерните
или автомобилите, превозващи транспорти-
руеми съоръжения под налягане, трябва да се
осигури:
1. подстъп за бързо отдалечаване на автомо-
билите в случай на необходимост;
2. подстъп за лесно навлизане на пожарни
автомобили и линейки;
3. ефикасна защита на съдовете, тръбопро-
водите и другите стационарни съоръжения от
съприкосновение с автомобилите;
4. безопасни разстояния между две съседни
места за пълнене.
Чл. 148. В пълначните станции за втечнени
газове трябва да се монтират средства за измер-
ване на масата на напълнения газ.
Чл. 149. (1) На стационарните тръбопрово-
ди в непосредствена близост до точката на при-
съединяването им към подвижните метални
тръбопроводи или гъвкавите шлангове за пъл-
нене на цистерни с експлозивни, изключител-
но запалими, лесно запалими, запалими, силно
токсични или токсични втечнени газове трябва
да се монтират:
1. на тръбопровода за течна фаза—дистан-
ционно управляван клапан и ръчен бързо дейс-
тващ кран от страната на съда;
2. на тръбопровода за газова фаза—възвра-
тен клапан и ръчен бързо действащ кран от
страната на съда;
3. инсталация за отстраняване на газа от
подвижните метални тръбопроводи или гъвка-
вите шлангове.
(2) На стационарните тръбопроводи в непос-
редствена близост до точката на присъединя-
ването им към подвижните метални тръбопро-
води или гъвкавите шлангове за разтоварване
на цистерни с експлозивни, изключително за-
палими, лесно запалими, запалими, силно ток-
сични или токсични втечнени газове трябва да
се монтират:
1. на тръбопровода за газова фаза—спирате-
лен клапан, който се затваря автоматично при
увеличаване на скоростта или при рязко нама-
ляване налягането на флуида, и ръчен бързо
действащ кран;
2. на тръбопровода за течна фаза—възвра-
тен клапан и ръчен бързо действащ кран;
3. инсталация за отстраняване на газа от
подвижните метални тръбопроводи или гъвка-
вите шлангове.
(3) На стационарния тръбопровод в непос-
редствена близост до точката на присъединя-
ването му към подвижния метален тръбопро-
вод или гъвкавия шланг за пълнене на цистер-
ни със сгъстени газове от група 1 трябва да се
монтират дистанционно управляван клапан и
ръчен бързо действащ кран.
(4) На стационарния тръбопровод в непос-
редствена близост до точката на присъединя-
ването му към подвижния метален тръбопро-
вод или гъвкавия шланг за разтоварване на цис-