Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 68

СТР.  68	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  61
Продължителността на изпитването за 
загуби на налягане трябва да бъде 1 час или 
повече, освен ако не е посочено друго в про­
екта. По време на основното изпитване на 
налягане загубите на налягане Δp трябва да 
показват намаляваща тенденция и не трябва 
да надвишават следните стойности в края на 
първия час:
– 20 kPa за тръби от сферографитен чугун 
със или без покритие от циментов разтвор, 
стоманени тръби със или без покритие от 
циментов разтвор, стоманени цилиндрични 
бетонни тръби, пластмасови тръби;
– 40 kPa за нецилиндрични бетонови тръби.
в) Метод на загуби на вода
Могат да се използват два еквивалентни 
метода за измерване на загубите на вода:
– измерване на обема на източената вода;
– измерване на обема на припомпената 
вода.
Проектантът трябва да посочи кой метод 
да се използва.
I.4.5. Понижаване на налягането
Налягането в тръбопроводите трябва да 
се понижава бавно, като при изпразването 
им всички средства за вентилация трябва да 
бъдат отворени, за да се избегне създаване 
на вакуум и разрушаване на тръбопровода.
I.4.6. Оценка на изпитването
В случай че загубите на налягане или 
загубите на вода надхвърлят определените 
граници, или в случай че се установят не­
изправности, тръбопроводът трябва да бъде 
проверен и/или поправен. Изпитването трябва 
да се повтори, докато загубите съответстват 
на посочените граници.
I.4.7. Крайно изпитване на системата
Когато дължината на тръбопровода е разде­
лена на два или повече участъка за изпитване 
на налягане и всички участъци са изпитани 
успешно, цялата система трябва да се под­
ложи на работното налягане в продължение 
на най-малко 2 часа. Всеки допълнителен 
елемент, който е включен след изпитването 
на налягане на съседните участъци, трябва да 
бъде визуално проверен за течове и промени 
в трасето и котите на тръбопровода (да се 
има предвид и т. I.3.4).
I.4.8. Записване на резултатите от изпитването
Изготвя се и се съхранява пълен запис на 
детайлите от изпитването.
II. Изпитване на невискоеластични тръбо�­
проводи (тръбопроводи от твърд материал) 
(метални, бетонни, стъклопласт (GRP)
II.1. Общи положения
При тръбопроводи от метал (от чугун или 
стомана) с всякакъв вид вътрешно покритие 
(напр. покритие от циментов разтвор) следва 
да се отчита, че изпълнените по тръбопровода 
съединения с муфи, съединения със затегнати 
муфи, фланшови съединения и заварени съе­
динения имат различно поведение по време на 
процедурата за изпитване на налягане (напр. 
преместване и закотвяне). Да се има предвид, 
че различията във вътрешното покритие, съ­
единенията или други характеристики трябва 
да се вземат предвид и за други невискоелас­
тични (например бетонни или подсилени със 
стъклопласт (GRP) тръбопроводи).
Фигура 2 представя блок-схема на проце­
дурата за изпитване на налягане.
Фиг. 2. Блок-схема на процедурата за изпитване 
на налягане
II.2. Безопасност
а) По отношение на персонала се взема 
предвид следното:
– на всички етапи от изпитването плани­
раната процедура и всяка възможна нейна 
промяна се извършват така, че да се избегне 
опасност за персонала;
– целият персонал трябва да е ясно инфор­
миран за интензивността на натоварването