Държавен вестник, бр. 34, 2005 г., стр. 52

С Т Р .  52
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
Чл. 127. (1) Водопроводите се проектират
така, че да имат необходимата якост и устойчи-
вост при оразмерителни скорости и налягания
и при максимален дебит на водоснабдителната
система.
(2) Разходът за пожарно-аварийни нужди се
гарантира при максимален разход на вода за
всекидневни нужди.
Чл. 128. (1) При определяне на допустимите
скорости на водата във водопроводите за тях-
ната нормална работа и за осигуряване на необ-
ходимото качество на питейната вода се вземат
мерки за предотвратяване застояването на во-
дата, за осигуряване на допустимото налягане
във водопроводите, както и за предотвратяване
на хидравличен удар в помпените станции.
(2) Максимално допустимите скорости на
водата във външните водопроводи и водопро-
водните мрежи са от 0,5 до 2,0 m/s, като само в
отделни случаи след съответна техническа обос-
новка се приемат скорости до 3,5 m/s.
(3) При нормални експлоатационни условия
оразмерителните скорости на водата във водоп-
роводите са от 0,8 до 1,4 m/s.
Чл. 129. (1) Хидравличното оразмеряване на
водопроводите се извършва по данни от техни-
ческите спецификации на проектираните тръби.
(2) При хидравлично оразмеряване на водо-
проводите се използват всички установени хид-
равлични формули, таблици или подходящи ди-
аграми и номограми, като за проверки в спорни
случаи се използва формулата на Колбрук—Уайт.
(3) Водопроводите се проектират за непре-
късната работа, като се отчитат очакваните
температурни колебания на водата, натоварва-
нето на почвата, повърхностните натоварвания,
подземните води, подвижните натоварвания,
собственото тегло на тръбата и теглото на во-
дата при номинален диаметър на тръбата, по-
голям от 1000 mm, както и усилията, които по-
емат водопроводите при монтажа, и последва-
щите строителни работи.
(4) Стойността на хидравличната грапавина
(k) в изчисленията по формулата на Колбрук—
Уайт се определя чрез:
1. проектната стойност на грапавината k1,
включваща влиянието на тръбите и тръбопро-
водните връзки; при използване на k1 се отчи-
тат местните напорни загуби във фасонните
части и арматурите (приложение № 6), или
2. оразмерителната стойност на грапавина-
та k2, включваща влиянието на тръбите, тръ-
бопроводните връзки, фасонните части и арма-
турите (приложение № 6); при определяне на
оразмерителната стойност на хидравличната
грапавина се отчита нейното увеличение с те-
чение на времето.
(5) Местните загуби на напор се отчитат във
всички елементи по водопроводите (фасонни
части, арматури, средства за измерване, пом-
пи и др.).
Чл. 130. (1) При проектирането на водоп-
роводите се определят оразмерителното на-
лягане, максималното оразмерително наля-
гане и налягането за изпитване на водоснаб-
дителната система, като се отчитат всички
условия за протичане на съответното водно
количество.
(2) Тръбопроводните елементи се проекти-
рат така, че да издържат на максимално допус-
тимото работно налягане, на допустимото ра-
ботно налягане и на допустимото налягане при
изпитване на място.
(3) За арматурите се определят наляганията
по ал. 2 при отворено и затворено положение за
осигуряване на плътността и функционирането
им при нормална експлоатация в съответствие
с техническата спецификация.
Чл. 131. За защита на водопроводите от хид-
равличен удар, както и за неговото огранича-
ване, се анализира необходимостта от проек-
тиране на устройства в съответни места от водо-
проводите.
Чл. 132. Всички елементи на водоснабдител-
ната система се проектират и изпитват така, че
да осигуряват водоплътност за предвиждания
експлоатационен период при работните усло-
вия на натоварване.
Чл. 133. (1) Броят на външните водопрово-
ди се определя в зависимост от категорията на
водоснабдителната система и комплексно-пус-
ковата програма за етапно въвеждане в екс-
плоатация.
(2) Необходимостта от връзка между два или
повече успоредни външни водопроводи се оп-
ределя съобразно броя на независимите водов-
земни съоръжения и броя на водопроводите при
спазване изискванията на чл. 10, ал. 2.
(3) В случай на изключване на външен во-
допровод или на негов участък се осигурява
необходимото водно количество за питейно-
битови и производствени нужди на потреби-
телите в съответствие с категорията на во-
доснабдителната система, запасните аварий-
ни обеми и регулиращите водонапорни съо-
ръжения.
Чл. 134. При водоснабдяване от единичен
външен водопровод се предвижда резервоар
за съхранение на резервен запас от вода за
нуждите на потребителите по време на отст-
раняване на аварии в зависимост от категори-
ята на водоснабдителната система и в съот-
ветствие с чл. 19.
Чл. 135. (1) Времетраенето за отстраняване
на аварии по външните водопроводи, считано
от прекъсването на водоподаването, се опреде-
ля съгласно табл. 5 за водопроводи от първа
категория. За водопроводи от втора и трета
категория времетраенето се изчислява, като се
умножи с коефициенти, както следва: 1,25—за
водопроводи от втора категория, и 1,50—за во-
допроводи от трета категория.