Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 74

С Т Р .  74
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  72
3. откриването и установяването на смуще-
ния в нормалната работа на съоръженията, свър-
зани с ВХР;
4. информацията на показателите за състава
на водата и разтворите при провеждане на вод-
нохимични промивки и консервация на съо-
ръженията;
5. концентрацията на вредните и опасните
газове в производствените помещения и на дру-
гите обекти;
6. състава на изхвърляните в атмосферата
газове и на отведените технологични отпадъч-
ни води;
7. резултатите от входящия и текущия опе-
ративен контрол за качеството на реагенти,
химикали, техните работни разтвори, масла и
горива.
Чл. 526. Химичният контрол се извършва по
вътрешна инструкция на обекта, като се спаз-
ват изискванията на действащата техническа
нормативна уредба.
Раздел IV
Изисквания за качеството на водата и парата
Чл. 527. (1) Показателите за качество на
водата и парата при работата на котлите и тур-
бините в топлоелектрическите централи и на
водогрейните котли и топлопреносните мрежи
съответстват на определените от проекта и
инструкциите на производителите.
(2) Качеството на водата и парата се контро-
лира по показателите:
1. специфична електропроводимост—изме-
рена в непрекъснат поток след Н-катиониране
със силнокисел катионит при 298 К;
2. стойност на pH—измерена в непрекъснат
поток при 298 К;
3. алкалоземни метали—съдържание на Са
и Мg (наричано по-нататък “обща твърдост”)—
изчислени като сума от концентрациите им;
4. съединения на желязото—изчислени ка-
то Fe;
5. съединения на медта—изчислени като Сu;
6. силикати—изчислени като SiO2;
7. алкални метали—сумата от концентраци-
ите на Na и К, изчислени като Na;
8. амоняк—в т. ч. и съединенията му, изчис-
лени като NH3;
9. хидразин—изчислен като N2H4.
Чл. 528. За водата за захранване и допълване
на водогрейни котли и топлопреносни мрежи
се определят показателите:
1. съдържание на разтворен кислород—не
повече от 50 µg/dm3;
2. обща твърдост—не повече от 50 µgeq/dm3;
3. съдържание на въглена киселина като
СО2—не се допуска;
4. съдържание на свободно диспергирани
вещества—не повече от 5 mg/dm3;
5. стойност на рH—от 8,0 до 9,5.
Чл. 529. Допустимите стойности на показа-
телите на водата за захранване на котлите при
алкален режим на обработване са следните
№ Показатели
Наля-
Наля-
Наля-
Право-
гане
гане
гане
токови
до 4
над 4
над 8
котли
МРа
 до 8 МРа МРа
1. Специфична про-
водимост, µS/сm
-
-
0,3
0,2
2. Обща твърдост,
µgeq/dm3
10 (50*)
5
1
0,2
3. Стойност на рН
9 (8*)
9 ±0,5
9 ± 0,2
9 ± 0,2
4. Разтворен кисло-
род µg/dm3
20 (100*)
20
10
10
5. Съединения на
желязото, µg/dm3
200
50
20
10
6. Съединения на
медта, µg/dm3
-
10
5
3
7. Силикати, µg/dm3
-
50
20
15
8. Алкални метали,
µg/dm3
-
-
20
10
9. Амоняк, µg/dm3
-
1000
1000
500
10. Хидразин, µg/dm3
-
20—60
20—60
20—60
11. Нефтопродукти,
1
0,3
не се
не се
mg/dm3
открива открива
12. Свободен сулфит,
2
2 (при
не се
не се
mg/dm3
сулфа-  откриваоткрива
тиране)
13. Свободна въглена не се
не се
не се
не се
киселина като CO2 допуска допуска допуска допуска
14. Сумарно съдър-
-
20
не се
не се
жание на NO2
6-8
допуска допуска
и NO3, µg/dm3
МРа
Забележка. Със знак (*) са означени граничните стой-
ности за кратковременни допустими отклонения.
Чл. 530. (1) Показателите за качество на
котловата вода са в пряка зависимост от прила-
гания водохимичен режим.
(2) Стойностите на показателите за котлова
вода се определят от производителя на котела
и се записват във вътрешна експлоатационна
инструкция.
Чл. 531. Допустимите стойности на показа-
телите на парата (наситена и прегрята) са след-
ните:
№ Показатели
Наля-
Наля-
Наля-
Право-
гане
гане
гане
токови
до 4
над 4
над 8
котли
МРа
 до 8 МРа МРа
1. Специфична
проводимост,
µS/сm
-
-
0,3
0,2
2. Стойност на рН
-
-
7
7
3. Съединения на
желязото, µg/dm3
-
-
20
10
4. Съединения на
медта, µg/dm3
-
-
3
3
5. Силикати, µg/dm3
-
25
20
15
6. Алкални метали,
µg/dm3
60—100
15
15
10
7. Свободна въглена
киселина като
СО2, µg/dm3
10—20
-
-
-