Държавен вестник, бр. 46, 2010 г., стр. 66

СТР.  66	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  46
Във всяка сграда към главната защитна екви­
потенциална връзка трябва да са свързани зазе­
мителният проводник, главната защитна клема и 
следните токопроводими елементи:
 – металните тръби в сградата за обществени 
услуги, например за газ, вода и др.;
 – токопроводимите конструктивни елементи, 
когато са достъпни при нормална употреба, инста­
лации за централно отопление и за кондициониране 
на въздуха, ако има такива;
 – металната арматура на конструкционен 
бетон, когато арматурата е достъпна и надеждно 
взаимносвързана.
Когато токопроводимите елементи навлизат в 
сградата, те също трябва да са свързани колкото 
е възможно по-близо до мястото на навлизането 
им в сградата.
Проводниците на защитно изравняване на 
потенциалите трябва да съответстват на изисква­
нията, определени в приложение № 7.
Всички метални екрани на телекомуникацион­
ните кабели трябва да са свързани към главната 
защитна еквипотенциална връзка, като се вземат 
предвид изискванията на собствениците или опе­
раторите на кабелите.
2.3.2. Автоматично изключване в случай на 
дефект
2.3.2.1. С изключение на случаите, описани в 
т. 2.3.2.5 и 2.3.2.6, защитното устройство трябва 
автоматично да изключва захранването на веригата 
или на оборудването в случай на дефект с пренеб­
режимо малък импеданс между тоководещата част 
и достъпните токопроводими части или защитен 
проводник във веригата или оборудването за време, 
предписано в т. 3.2.2, 3.2.3 или 3.2.4.
2.3.2.2. Максималните времена за изключване, 
посочени в таблицата, се прилагат за крайни ве­
риги, чийто обявен ток не превишава 32 А.
Максимални времена за изключване
Схема
50 V < U0 ≤ 120 V
s
120 V < U0 ≤ 230 V
s
230 V < U0 ≤ 400 V
s
U0 > 400 V
s
A.C.
D.C.
A.C.
D.C.
A.C.
D.C.
A.C.
D.C.
TN
0,8
Забележка
0,4
5
0,2
0,4
0,1
0,1
TT
0,3
Забележка
0,2
0,4
0,07
0,2
0,04
0,1
Когато при схема TT времето за изключване се изпълнява от устройство за защита срещу свръх­токове 
и при наличието на сигурна връзка за изравняване на потенциалите в уредбата, могат да бъдат при­
ложени максималните времена за изключване за схема TN.
U0 е номиналното напрежение между фаза и земя както при променливо, така и при постоянно 
напрежение.
Забележка. Време за изключване може да бъде предписано и на основания, различни от защита срещу 
поражения от електрически ток.
2.3.2.3. При схемите TN се допуска време за изключване, непревишаващо 5 s, за разпределителни 
вериги и вериги, необхванати от т. 2.3.2.2.
2.3.2.4. При схемите ТТ се допуска време за изключване, непревишаващо 1 s, за разпределителни 
вериги и вериги, необхванати от т. 2.3.2.2.
2.3.2.5. За уредби с номинално напрежение U0, по-голямо от 50 V променливо или от 120 V постоянно, 
автоматичното изключване във времената, предписани съответно в т. 2.3.2.2, 2.3.2.3 или 2.3.2.4, не се 
налага, ако в случай на дефект спрямо защитния проводник или земята напрежението между източника 
и земята се намали за не повече от съответното време, предписано в табл. 1, или от 5 s (което е прило­
жимо) до 50 V за променливо или 120 V за постоянно напрежение или до по-ниски стойности. В такива 
случаи автоматичното изключване трябва да се разглежда по съображения, различни от тези за защита 
срещу поражения от електрически ток.
2.3.2.6. Когато автоматичното изключване съгласно т. 2.3.2.1 не може да се постигне за времената, 
предписани съответно в т. 2.3.2.2, 2.3.2.3 или 2.3.2.4, трябва да се предвиди допълнителна връзка за за­
щитно изравняване на потенциалите съгласно т. 6.2.
2.3.3. Допълнителна защита
При променливи напрежения допълнителна защита чрез прекъсвачи за токове с нулева последова­
телност (дефектнотокова защита) съобразно т. 6.1 трябва да е предвидена за:
 – щепселни съединения с номинален ток, непревишаващ 20 А, които се предвижда да бъдат използ­
вани от лица без подготовка или за обща употреба, и
 – преносимо оборудване с номинален ток, непревишаващ 32 А, предвидено за работа на открито.
2.4. Схема TN
2.4.1. При схемите TN надеждността на заземяването на уредбата зависи от сигурността на заземя­
ването на проводниците PE или РЕN. Когато заземяването е осигурено чрез обществена захранваща 
или подобна мрежа, съответствието с необходимите условия е отговорност на оператора на тази мрежа.
Примери за необходими условия са:
 – проводникът PEN да е заземен в множество точки и да е инсталиран по такъв начин, че да се 
минимализира рискът от прекъсване на проводника PEN;
 – RB/RE ≤ 50 V / (U0 – 50 V),
където:
RB е съпротивлението на всички паралелни заземители, Ω;