Държавен вестник, бр. 17, 2005 г., стр. 46

С Т Р .  46
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  17
д) метални канали или други метални обвивки
за проводници;
е) някои токопроводими части, външни за елек-
трическата уредба.
3.2.2. Когато уредбата съдържа обвивки или
рамки на фабрично изработени възли или магист-
рални шинопроводи в метална обвивка, метални-
те обвивки или фабрично изработените възли се
използват като защитни проводници, ако отгова-
рят едновременно на следните изисквания:
а) електрическата непрекъснатост да е защи-
тена срещу механични, химични или електрохи-
мични увреждания;
б) електрическата проводимост да е най-малко
равна на тази, която произтича от прилагането на
т. 3.1;
в) да позволяват присъединяване на други за-
щитни проводници във всяка предварително опре-
делена точка на разклонение.
3.2.3. Металните обвивки за голи или изолира-
ни проводници, в частност обвивките на кабели с
минерална изолация, и определени метални тръби
и канали за електрически цели могат да се изпол-
зват като защитни проводници за съответните
вериги, ако отговарят едновременно на изисква-
нията на т. 3.2.2, букви “а” и “б”. Други тръби за
електрически цели не трябва да се използват като
защитни проводници.
3.2.4. Токопроводими елементи, външни за
електрическата уредба, могат да се използват като
защитни проводници, ако отговарят едновремен-
но на следните условия:
а) електрическата им непрекъснатост е осигу-
рена или чрез конструкцията, или чрез подходящи
съединения така, че да е защитена срещу механич-
ни, химични или електрохимични увреждания;
б) електрическата проводимост е най-малко
равна на тази, която произтича от прилагането
на т. 3.1;
в) елементите да могат да се снемат само ако
са предвидени мерки за компенсиране на отсъс-
твието им;
г) да са съобразени за такова използване и при
необходимост да са подходящо пригодени.
Допуска се металните водопроводни инстала-
ции да се използват за защитни проводници само
след съгласуване със съответните компетентни
лица или органи. Не се допуска използването на
газопроводи за защитни проводници.
3.2.5. Токопроводими части, външни за елект-
рическата уредба, не трябва да се използват като
проводници PEN.
3.3. Запазване на електрическата непрекъсна-
тост на защитните проводници
3.3.1. Защитните проводници се защитават по
подходящ начин срещу механични и химични ув-
реждания и електродинамични усилия.
3.3.2. Електрическите съединения на защитни-
те проводници трябва да са достъпни за визуален
преглед и за изпитване с изключение на съедине-
нията, напълнени с компаунд, или на капсулова-
ните съединения.
3.3.3. Във веригите на защитните проводници
не трябва да се свързват комутационни апарати.
За провеждане на изпитвания могат да се пред-
виждат съединения, които се разединяват само с
инструмент.
3.3.4. Когато се използват устройства за наб-
людение и контрол на непрекъснатостта на зазе-
мяването, работните им бобини не трябва да се
свързват във веригата на защитния проводник.
4. Заземителни устройства за целите на безо-
пасността
4.1. При защита срещу индиректен допир чрез
защитни устройства, задействани от напрежение
при повреда на изолацията, се използват отделни
заземителни устройства, предназначени само за
целите на безопасността.
4.2. Заземителното устройство, заземителните
проводници и защитните проводници трябва да
отговарят на следните изисквания:
4.2.1. помощният заземител да е електрически
независим от всички други заземени метални еле-
менти—метални конструктивни елементи, тръбо-
проводи, метални обвивки на кабели; това изиск-
ване се счита за изпълнено, когато помощният за-
земител е разположен на достатъчно голямо раз-
стояние от всеки друг заземен метален елемент;
4.2.2. връзката на заземителния проводник с
помощния заземител да е изолирана така, че да се
избягва какъвто и да е контакт със защитния про-
водник или с която и да е част, свързана с него или
с токопроводими елементи, чужди на електричес-
ката уредба, които са или биха могли да бъдат в
контакт с тях;
4.2.3. защитният проводник да се свързва само
към достъпните токопроводими части на електро-
обзавеждането, чието захранване се прекъсва при
задействане на защитното устройство при условия
на дефект на изолацията.
5. Заземителни устройства за функционални
цели
Заземителните устройства за функционални
цели трябва да осигуряват правилната работа на
електрообзавеждането и да позволяват нормално
и надеждно функциониране на уредбата.
6. Комбинирани заземителни устройства за
целите на безопасността и функционирането
6.1. Когато се прави комбинирано заземително
устройство за целите на безопасността и функци-
онирането, изискванията към мерките за защита
са с приоритет.
6.2. Защитен неутрален проводник (провод-
ник PEN)
6.2.1. При схема TN в стационарна инсталация за
медни кабели със сечение не по-малко от 10 mm2 или
за алуминиеви кабели със сечение 16 mm2 проводни-
кът може да изпълнява функциите на защитен и на
неутрален проводник само ако съответната част на
инсталацията не е защитена с апарат, който се за-
действа от ток с нулева последователност.
Минималното сечение на проводника РЕN може
да е 4 mm2, когато кабелът е от концентричен тип
и съединенията, осигуряващи непрекъснатостта,
са дублирани във всички точки на свързване по
цялата дължина на концентричния проводник.