Държавен вестник, бр. 75, 2013 г., стр. 73

БРОЙ  75	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  73  
и за съоръжения, напълнени с други видове 
горими изолационни течности.“
§ 253. В чл. 356 изречение второ се изменя 
така: „Под трансформаторите се предвижда 
бетониран маслоприемник за целия обем на 
маслото, покрит с решетка със слой чакъл над 
нея с дебелина 0,25 m с едрина на фракцията 
от 0,05 до 0,1 m.“
§ 254. В чл. 357 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „обем“ се заменя с „ко-
личество“.
2. В ал. 2 думата „обемът“ се заменя с 
„количеството“, а след думата „отвор“ се 
добавят думите „на помещението“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Маслоприемници по ал. 3, т. 1 и 2 се 
предвиждат и за отделностоящи, пристро-
ени или встроени разпределителни уредби и 
трансформаторни постове на ниво терен или 
първи етаж, при условие че са разположени на 
разстояние, по-малко от 5 m, от „английски 
дворове“, канализационни решетки и шахти 
на подземни комуникации, рампи към по-
ниски нива и изходи на асансьори.“
4. Алинея 5 се отменя.
5. В ал. 6 след думата „килиите“ се доба-
вят думите „с маслонапълнени съоръжения“.
§ 255. В чл. 358 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Маслените трансформатори се монтират 
в самостоятелни помещения.“
2. В ал. 2 накрая се добавя „и за транс-
форматори с друг негорим пълнеж“.
§ 256. В чл. 359 ал. 2 се изменя така:
„(2) Вратите на помещения, в които са 
разположени силови и напреженови транс-
форматори с над 60 kg масло, когато водят в 
помещения, които не са свързани със закри-
тата разпределителна уредба, се изпълняват 
с огнеустойчивост най-малко EI 60.“
§ 257. В чл. 360 след означението „REI“ 
се добавя „(EI)“.
§ 258. В чл. 361, изречение второ думите 
„чл. 354“ се заменят с „чл. 370“.
§ 259. В чл. 362 думите „чл. 360“ се заменят 
с „чл. 353 и 357“.
§ 260. Член 363 се изменя така:
„Чл. 363. За трансформатори и реактори с 
напрежение 400 kV и повече, както и за транс-
форматори с напрежение 220 kV и с мощност 
200 MVA и повече се предвиждат автоматични 
стационарни пожарогасителни системи.“
§ 261. Заглавието на раздел ІІІ от глава 
четиринадесета „Пожарна безопасност на 
електросилови уредби“ се изменя така: „Раздел 
III. Трансформаторни постове и трансформа-
торни подстанции“.
§ 262. В чл. 364 ал. 2 се отменя.
§ 263. В чл. 365 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „трансформаторни 
подстанции“ се добавя „в сгради от категории 
по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д“.
2. В ал. 3 думата „комплексни“ се заменя 
с „комплектни“.
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Трансформаторни подстанции с масло-
напълнени трансформатори и други подобни 
маслонапълнени съоръжения в сгради от 
категории по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б 
и Ф5В се предвиждат в отделни помещения 
при спазване изискванията на раздели II и 
IV от тази глава.
(5) В помещенията на сгради от I и II 
степен на огнеустойчивост и от клас на 
функционална пожарна опасност Ф5 (с из-
ключение на помещения от категории по 
пожарна опасност Ф5А и Ф5Б и складове от 
категория по пожарна опасност Ф5В) може 
да се проектират открити трансформаторни 
подстанции с трансформатори със сух или 
негорим пълнеж. Откритите подстанции се 
ограждат с мрежа на разстояние най-малко 
1,5 m и разпределителното устройство се 
изпълнява в съответствие с табл. 24.“ 
§ 264. В чл. 369, изречение първо думи-
те „комплектни трансформаторни постове 
(КТП)“ се заменят с думата „трансформатори“.
§ 265. В чл. 370 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Разстоянието от разпределителни уред-
би и трансформатори до сгради, помещения 
и съоръжения от категории по пожарна опас-
ност Ф5А и Ф5Б се определя в съответствие 
с табл. 35.
(2) Разстоянието от закрити разпредели-
телни уредби и трансформатори до сгради от 
категории по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и 
Ф5Д, както и до сгради от клас на функцио-
нална пожарна опасност Ф1 – Ф4 в зависимост 
от степента на огнеустойчивост на сградите 
е най-малко: 
1. за сгради от I и II степен на огнеустой-
чивост – 6 m;
2. за сгради от III степен на огнеустойчи-
вост – 8 m;
3. за сгради от IV и V степен на огнеус-
тойчивост – 10 m.“
2. Създават се ал. 3, 4, 5, 6 и 7:
„(3) Минималните разстояния от апаратите 
на открити разпределителни уредби, трансфор-
маторни постове и подстанции, напълнени с 
повече от 60 kg масло, до сгради от категория 
по пожарна опасност Ф5В и други съоръжения 
от същата категория по пожарна опасност са, 
както следва:
1. при I и II степен на огнеустойчивост 
на сградите и съоръженията, изпълнени от 
строителни продукти с клас по реакция на 
огън А1 и А2 – 12 m;