Държавен вестник, бр. 49, 2013 г., стр. 81

БРОЙ  49	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  81  
2. В помпените станции и машинните зали за препомпване на битови и близки към тях по състав от-
падъчни води и утайки засмукването на въздух се осъществява в ниската зона.
3. В помпени станции, в които е възможно отделянето на взривоопасни или отровни изпарения и га-
зове, се предвижда допълнително аварийна смукателна вентилация с осемкратен обмен на въздуха в час. 
Аварийната смукателна вентилация се задейства автоматично от газоанализатори, при което се включва 
звуков и светлинен сигнал.
4. За помещенията, за които не е предвиден обслужващ персонал, вентилацията трябва да осигурява 
температура през летния период не по-висока от 5 °С спрямо външната температура, а през отоплителния 
период – не по-ниска от 5 °С. Когато е предвиден обслужващ персонал, температурата на помещенията се 
определя съгласно нормативните изисквания.
Приложение № 13 
към чл. 152, ал. 1
Изпитване на канализационни тръбопроводи с въздух
1. Продължителността на изпитване на канализационните тръбопроводи е в зависимост от номи-
налния диаметър на тръбопроводите и методите на изпитване (LA, LB, LC и LD).
2. При изпитването се използват подходящи херметични затворни устройства.
3. При изпитването на тръби с големи номинални диаметри се вземат специални мерки за сигурност.
4. Първоначално в продължение на около 5 min се поддържа налягане, по-голямо с около 10 % от 
изискваното налягане за изпитване (ро), след което се регулира съобразно налягането за изпитване, 
дадено в таблицата, в зависимост от метода на изпитване.
5. Когато измереното понижение на налягането след времето за изпитване е по-малко от стойността 
на ∆р, дадена в таблицата, тръбопроводът отговаря на изискванията.
6. Устройствата, използвани за измерване на понижението на налягането, трябва да позволяват 
измерване с точност до 10 % от ∆р.
Точността на измерване на времето е 5 s.
7. Изпитване на ревизионни шахти и ревизионни отвори с въздух може да се прилага при продъл-
жителност на изпитването, равна на половината от тази на тръбопровод с диаметър, еквивалентен на 
диаметъра на ревизионната шахта, респективно на ревизионния отвор.
Вид на мате-
риала
Метод на 
изпитва-
не
Наляга-
не при 
изпит-
ване ро, 
kPa 
Пониже-
ние на 
наляга-
нето ∆р, 
kPa
Продължителност на изпитване L, min
DN 
100
DN 
200
DN
300
DN
400
DN
600
DN
800
DN
1000
Ненамокре-
ни бетонни 
тръби
LA
 1
 0,25
5
5
5
7
11
14
18
LB
 5
 1
4
4
4
6
8
11
14
LC
 10
 1,5
3
3
3
4
6
8
10
LD
 20
 1,5
1,5
1,5
1,5
2
3
4
5
Намокрени 
бетонни тръ-
би и всички 
други матери-
али
LA
 1
 0,25
5
5
7
10
14
19
24
LB
 5
 1
4
4
6
7
11
15
19
LC
 10
 1,5
3
3
4
5
8
11
14
LD
 20
 1,5
1,5
1,5
2
2,5
4
5
7
Приложение № 14 
към чл. 152, ал. 1
Изпитване на канализационни тръбопроводи с вода
1. Налягането при изпитване се получава при напълване на изпитвания участък от темето на 
тръбите до нивото на терена. Максималното допустимо налягане е 50 kPa, а минималното – 10 kPa.
За тръбопроводи, които са проектирани за експлоатация при постоянно или временно повишено 
налягане, може да се определят по-високи налягания на изпитване.
2. След напълване с вода на тръбопроводите и/или ревизионните шахти и прилагане на изискваното 
налягане при изпитване се изчаква около един час. 
2.1. Налягането се поддържа в граници от ±1 kPa спрямо налягането на изпитване, установено при 
напълването с вода.
2.2. За поддържане в посочените граници на изискваното налягане се добавя вода.
2.3. Количеството на добавената вода, както и напорната височина при изискваното налягане се 
измерват и записват.
3. Изискванията при изпитването са изпълнени, когато количеството на добавената вода е по-малко от:
а) 0,15 l/m2 в продължение на 30 min – за тръбопроводи;
б) 0,20 l/m2 в продължение на 30 min – за тръбопроводи, включително ревизионните шахти;
в) 0,40 l/m2 в продължение на 30 min – за ревизионни шахти и ревизионни отвори.
Площта в m2 се отнася за намокрената вътрешна повърхност.
4190