Държавен вестник, бр. 104, 2004 г., стр. 38

С Т Р .  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  104
5. поставя табели с указания за безопасно
ползване на тръбопроводите.
Чл. 68. Собственикът или ползвателят и об-
служващият персонал са длъжни да не допускат
експлоатация на тръбопроводи и съоръжения:
1. с устройство, което не съответства на нор-
мативните изисквания;
2. които показват повреда или неизправност
при работа;
3. на които не е извършен технически надзор
съгласно изискванията на ЗТИП и наредбата.
Чл. 69. Обслужващият персонал е длъжен да
знае и спазва изискванията на наредбата, про-
изводствената инструкция и инструкциите на
производителя за безопасна експлоатация, под-
държане и ремонт.
Чл. 70. В производствената инструкция по
чл. 67, ал. 1, т. 2 се определят задачите, функци-
ите и отговорностите на обслужващия персо-
нал и редът за пускане, обслужване и спиране
на тръбопроводите и съоръженията към тях,
действията при аварийни спирания и при ава-
рии и злополуки, в т.ч.:
1. описание на тяхното устройство;
2. методи за провеждане на изпитванията;
3. начин на започване на експлоатацията;
4. подробна информация за:
а) интервалите и начина за провеждане на
профилактика на тръбопроводите и съоръ-
женията;
б) начина и сроковете за извършване на ре-
монтни работи;
в) сроковете за извършване на обходите на
тръбопроводите по чл. 73, ал. 1.
Чл. 71. Тръбопроводите и съоръженията към
тях се консервират по подходящ начин при прек-
ратяване на експлоатацията им за период, по-
голям от 6 месеца.
Чл. 72. (1) Собственикът или ползвателят
на тръбопровода независимо от периодичните
технически прегледи, извършвани от органите
за технически надзор, е длъжен да осигури из-
вършването на външен технически преглед на
тръбопроводите и съоръженията към тях най-
малко веднъж в годината. Прегледът се доку-
ментира и съхранява в досието по чл. 112.
(2) Ръководителят на предприятието опре-
деля със заповед лицата, които ще извършват
прегледите по ал. 1.
Чл. 73. (1) Обслужващият персонал обхожда
периодично тръбопроводите и съоръженията и
проверява съгласно инструкциите за безопасна
експлоатация за:
1. пропуски на флуид;
2. състоянието на арматурата, уплътнения-
та, фланцовите и резбовите съединения, пред-
пазните устройства, контролно-измервателни-
те уреди и опорите и подвеските на тръбопро-
водите;
3. плътността на заваръчните, резбовите и
фланцовите съединения;
4. изправното действие на работните маномет-
ри и изправността на предпазните устройства.
(2) Откритите при проверките неизправнос-
ти се записват в сменния дневник и се съобща-
ват на прекия ръководител.
Чл. 74. Обслужващият персонал спира неза-
бавно функционирането на тръбопровода или
съоръжението към тръбопровода:
1. когато налягането или температурата в
тръбопровода или съоръжението към него се
повишат над допустимите стойности;
2. когато в елементите, работещи под на-
лягане, се открият издутини, пукнатини или
пропуски;
3. при пожар и природни бедствия, застра-
шаващи непосредствено тръбопровода или съ-
оръжението към него;
4. в други случаи, посочени в производстве-
ната инструкция.
Чл. 75. (1) На манометрите, монтирани на
тръбопроводи и съоръженията към тях, се из-
вършва метрологична проверка по реда на
Наредбата за средствата за измерване, които
подлежат на метрологичен контрол.
(2) Изправното действие и настройката на
предпазните клапани, обезопасяващи тръбоп-
роводите, се проверяват преди монтажа им и
най-малко веднъж на 12 месеца, като проверка-
та трябва да се документира.
Чл. 76. (1) След пускане в действие на елек-
трохимичната защита периодично се извърш-
ва проверка за установяване на нейната ефек-
тивност.
(2) Контролът на средствата за електрохимич-
на защита се извършва в сроковете, посочени в
БДС 15705-83, като изпитванията се документи-
рат и съхраняват в досието по чл. 67, ал. 1, т. 4.
Раздел II
Пожароопасни работи
Чл. 77. (1) Следните пожароопасни работи
се извършват по наряд съгласно образеца в
приложение № 4:
1. присъединяване на нов тръбопровод към
действащ;
2. подаване на флуид след монтаж, ремонт
или преустройство на тръбопровод;
3. въвеждане в експлоатация на тръбопровод;
4. почистване на тръбопроводи, монтаж и
демонтаж на глухи фланци към действащи тръ-
бопроводи;
5. демонтаж на тръбопроводи;
6. ремонт на тръбопроводи.
(2) Нарядите по ал. 1 се издават от лица,
определени със заповед на ръководителя на
предприятието, което експлоатира тръбопро-
водите.
(3) Допуска се специално обучени по инст-
рукциите по чл. 78 работници да извършват
самостоятелно и без наряд следните пожаро-
опасни работи: