Държавен вестник, бр. 74, 2004 г., стр. 10

С Т Р .  10
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  74
(2) Изискванията по ал. 1 се отнасят и за
таваните на помещенията от 1-ва и 2-ра зона за
работи от I клас с открити ИЙЛ, както и за
подовете на помещения за работи от III клас с
открити ИЙЛ.
(3) Краищата на подовите покрития се при-
лепват към стените, предварително подгънати
на 10 cm височина от пода. При наличие на
специална канализация подовете на помеще-
нията са с наклон към съответните устройства
за изтичане на вода. Ъглите на помещенията се
закръгляват, а вратите и рамките на прозорци-
те се правят с опростен профил.
(4) При облицоване на помещения рацио-
нално се съчетават изискванията за ефективна
дезактивация с профилактика на зрителната
умора. В помещенията за постоянно или пери-
одично пребиваване на персонала се препоръч-
ва да се използват светли тонове, но с различни
цветове за двата вида помещения.
Чл. 58. При работи от I и II клас с открити
ИЙЛ оборудването, инструментите, приспособ-
ленията и работната мебел се зачисляват към
съответните помещения от даден клас (зона) и
се маркират по подходящ начин. Тяхното пре-
местване от едно помещение в друго, когато са
от различен клас (зона), се разрешава след про-
веждане на радиационен контрол и промяна на
маркировката в съответствие с класа (зоната)
на новото помещение.
Чл. 59. (1) Количеството открити ИЙЛ по
работните места следва да бъде минимално
необходимото за конкретната работа. При из-
бор на радиоактивни вещества за работа се
подбират вещества с най-малка радиотоксич-
ност, разтвори вместо прахове и разтвори с най-
малка специфична активност.
(2) Броят на операциите, при които е въз-
можно радиоактивно замърсяване на помеще-
нията и околната среда (пресипване на прахове
или течности, пресяване на прахове и др.), след-
ва да бъде минимален. При ръчни операции с
радиоактивни разтвори се използват подходя-
щи защитни приспособления.
Чл. 60. При работа с открити ИЙЛ се използ-
ват помощни материали и приспособления за
еднократна употреба (пластмасови съдове и пок-
рития, филтърна хартия и др.) за ограничаване на
радиоактивното замърсяване на повърхности,
оборудване и помещения. Работата се извършва
върху подложки от слабосорбиращи материали.
Чл. 61. При работа с открити ИЙЛ в обек-
тите се отделя помещение или място за съхра-
нение на необходимите дезактивиращи разт-
вори, приспособления за дезактивация, мате-
риали и оборудване за почистване на помеще-
ния и други средства за ликвидиране на ради-
оактивни замърсявания.
Чл. 62. Дейностите в обекти с открити ИЙЛ
се организират и изпълняват по такъв начин, че
количеството на получаваните радиоактивни
отпадъци при съответните технологични проце-
си и манипулации да бъде възможно най-малко.
Раздел II
Изисквания към системите за вентилация,
очистване на прах, аерозоли и газове, отопле-
ние, водоснабдяване и канализация в обекти с
открити източници на йонизиращи лъчения
Чл. 63. (1) Изискванията към устройство-
то на системите за вентилация, очистване на
прах, аерозоли и газове, отопление, водоснаб-
дяване и канализация се определят от дейст-
ващите строителни норми и правила за про-
мишлени предприятия. При експлоатацията
на тези системи се спазват изискванията на
наредбата и действащите норми за радиаци-
онна защита.
Чл. 64. (1) Вентилационните и въздухопре-
чистващите системи предотвратяват замърся-
ване на въздушната среда в работните поме-
щения и на атмосферния въздух, което се пос-
тига чрез правилна организация на експлоата-
цията им, наличие на необходимите съоръже-
ния (боксове, камери, шкафове и др.), рацио-
нално разполагане на помещенията и оборуд-
ването, спазвайки изискванията за радиацион-
на защита, определени в съответните норма-
тивни актове.
(2) Работните помещения, боксовете, каме-
рите, шкафовете и друго технологично оборуд-
ване се проектират и конструират така, че въз-
душните потоци да бъдат насочени от по-малко
замърсени пространства към относително по-
замърсени пространства.
(3) Проектите за вентилация на помещения
в обекти с открити ИЙЛ се съгласуват с Минис-
терството на здравеопазването.
Чл. 65. (1) Въздухът от вентилираните по-
мещения, боксове, камери, закрити шкафове се
пречиства от радиоактивни замърсявания, пре-
ди да бъде изхвърлен в атмосферата, при което
се контролира количеството (активността) на
изхвърлените радиоактивни вещества. Използ-
ваните филтри за пречистване следва да имат
достатъчна ефективност, която се обосновава в
проектите на съответните обекти с открити
ИЙЛ. Не се допуска разреждане на радиоактив-
но замърсен въздух преди подаването му към
пречистващите филтри.
(2) Границите на активността на газоаерозол-
ните изхвърляния в атмосферата от обекти с от-
крити ИЙЛ се определят от АЯР съгласувано с
Министерството на здравеопазването въз основа
на съответните дозови квоти за населението и
действащите норми за радиационна защита.
(3) В обектите, където се извършват рабо-
ти от I и II клас с открити ИЙЛ, се изграждат
вентилационни тръби (комини) за изхвърля-
не на въздуха в атмосферата, чиято височина
осигурява намаляване на обемната концент-
рация на изхвърлените радиоактивни вещес-
тва в мястото на приземяване на “факела” до
стойности, при които не се превишават опре-
делените дозови квоти за населението при кон-
сервативна оценка.