Държавен вестник, бр. 53, 2005 г., стр. 37

Б Р О Й  53
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  37
тяхното разделно отвеждане чрез проектиране
на вертикални канализационни клонове за чер-
ни води и на вертикални канализационни кло-
нове за сиви води.
Чл. 115. (1) Не се допуска вливане на дъж-
довни води във вертикалните клонове на кана-
лизационните инсталации за битови и произ-
водствени отпадъчни води.
(2) При външна канализационна система за
смесени води се допуска свързване на дъждов-
ната канализационна инсталация с битовата
само в главните хоризонтални клонове в суте-
рена на сградата.
(3) Когато отпадъчните води се отвеждат в
местни пречиствателни съоръжения, дъждов-
ните води се включват след пречиствателните
съоръжения или се предвижда изпускането им
по повърхността (по терена) в зависимост от
местните условия и в съответствие със санитар-
но-хигиенните изисквания.
(4) За промиване на проводите се допуска
свързване на една от водосточните тръби с на-
чалото на главния хоризонтален канализацио-
нен клон за битови отпадъчни води.
Г л а в а  д е в е т а
СГРАДНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ
 ОТКЛОНЕНИЯ
Чл. 116. За всеки застроен поземлен имот се
проектира самостоятелно сградно канализаци-
онно отклонение.
Чл. 117. (1) Сградното канализационно от-
клонение се проектира от тръби с диаметър най-
малко 150 mm и с максимален наклон 15 % в
съответствие с количеството на провежданите
отпадъчни води и с оглед предотвратяване на
утаяване и запушвания.
(2) Самопочистващата скорост на отпадъчни-
те води при сухо време е не по-малка от 0,7 m/s.
(3) Разполагането и свързването на сград-
ното канализационно отклонение с канали-
зационната мрежа на урбанизираната тери-
тория се проектират при спазване на изиск-
ванията за проектиране на канализационни
системи.
Чл. 118. (1) Главната ревизионна шахта се
проектира, както следва:
1. в поземления имот—на разстояние 2 m от
дворищната регулационна линия, когато сгра-
дата е на разстояние от нея, по-голямо от 5 m;
2. в сградата—когато е на разстояние от дво-
рищната регулационна линия, по-малко от 5 m.
(2) Шахтата по ал. 1 се проектира на място с
осигурен достъп за почистване и поддръжка.
(3) При необходимост главната ревизионна
шахта при включването є в канализационната
мрежа на урбанизираната територия се проек-
тира с пад, като се спазват изискванията за
проектиране на канализационни системи.
Чл. 119. В местата на преминаване на сград-
ното канализационно отклонение през стената
на сградата отворът се изпълнява с размер от
темето на тръбата до горния ръб на отвора в
стената не по-малък от 0,15 m, като простран-
ството се запълва с водоплътен и газоплътен
еластичен материал.
Чл. 120. Хидравличното оразмеряване на
сградното канализационно отклонение се из-
вършва при спазване изискванията на глава
единадесета, раздели II и III.
Г л а в а  д е с е т а
САНИТАРНИ ПРИБОРИ
Чл. 121. (1) Броят и видът на санитарните
прибори се определят в съответствие със сани-
тарно-хигиенните изисквания при проектира-
не на сградите в зависимост от тяхното пред-
назначение и с изискванията на заданието за
изработване на инвестиционния проект.
(2) Местоположението на санитарните при-
бори се определя така, че да е осигурена въз-
можност за тяхното функционално използване
и обслужване.
Чл. 122. (1) Когато в техническата специфи-
кация на санитарните прибори няма изисква-
ния към височината при монтажа им, те се
проектират, както следва:
1. бордът на стенните писоари за възрастни
е на височина от пода 0,65 m, за юноши—0,55 m,
в детските заведения—0,45 m;
2. бордът на тоалетните мивки за възрастни
е на височина от пода 0,8 m, за юноши—0,7 m, в
детските градини—0,6 m, в детските ясли—0,4 m;
3. бордът на кухненските мивки е на височи-
на 0,85 m от пода.
(2) При проектирането на канализационни
инсталации се предвиждат клозетни казанчета
с икономично използване на водата.
Чл. 123. Към санитарните прибори се допус-
ка проектиране на дробилки за битови отпадъ-
ци при осигурена проводимост на канализаци-
онната инсталация.
Чл. 124. (1) Санитарните прибори се проек-
тират със сифони за предотвратяване на изпус-
кане на канализационен газ в сградата.
(2) Не се допуска хидравличният затвор на
сифоните за битови отпадъчни води да е с висо-
чина, по-малка от 50 mm, а хидравличният зат-
вор на сифоните за дъждовни води—с височи-
на, по-малка от 100 mm.
Чл. 125. (1) Дъждовните води от тераси и
балкони се отвеждат с подови сифони, когато
директното им оттичане върху земната
повърхност създава непосредствена опасност
за пешеходците.
(2) В цокъла на тераса или балкон без подов
сифон се предвижда преливник с диаметър най-
малко 40 mm за свободно изтичане на водите.