Държавен вестник, бр. 53, 2005 г., стр. 38

С Т Р .  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  53
Г л а в а  е д и н а д е с е т а
СГРАДНА ГРАВИТАЦИОННА КАНАЛИ-
ЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 126. (1) При проектирането на гравита-
ционни канализационни инсталации освен
изискванията на тази наредба се спазват и изиск-
ванията на БДС EN 12056 “Гравитационни ка-
нализационни системи в сгради”.
(2) Канализационните проводи се проекти-
рат с наклон, който позволява гравитационно
движение на водата, без стеснения или намале-
ния на диаметъра по посока на движението є.
Чл. 127. (1) Сградната канализационна ин-
сталация над нивото на подприщване се проек-
тира гравитационна. Когато няма данни, ниво-
то на подприщване се приема равно на нивото
на терена в мястото на сградното канализаци-
онно отклонение.
(2) Отпадъчните води от санитарни прибори
и сифони под нивото на подприщване се отвеж-
дат чрез канализационни помпени станции.
(3) За защита на сградната канализационна
инсталация срещу обратен поток под нивото на
подприщване се допуска проектиране на обрат-
ни клапи срещу подприщване само ако са из-
пълнени следните условия:
1. при достатъчна денивелация (естествен
пад) за заустване на сградното отклонение;
2. когато няма пряка опасност за имущест-
вото и здравето на обитателите в случай на
наводняване на помещенията, намиращи се под
нивото на подприщване;
3. при малък брой обитатели и когато клозети-
те са разположени над нивото на подприщване;
4. когато в хоризонталните канализационни
клонове няма заустени водосточни тръби.
(4) За правилното функциониране на сград-
ната канализационна инсталация се осигурява
подходяща вентилация.
Чл. 128. (1) Главните хоризонтални канали-
зационни клонове и техните разклонения до
вертикалните канализационни клонове се про-
ектират от положени в земята тръби, чиито
технически характеристики съответстват на
изискванията на тази наредба.
(2) Допуска се главните хоризонтални кана-
лизационни клонове и техните разклонения до
вертикалните канализационни клонове да се
проектират висящи, когато са изпълнени от чу-
гунени или пластмасови тръби с повишена якост.
(3) Дренажните канализационни клонове
се изпълняват от керамични, бетонни или
пластмасови перфорирани тръби в дренажен
филтър, обвити в геотекстил, съобразно вида
на почвата.
Чл. 129. (1) Вертикалните канализационни
клонове се проектират открити или в негорими
инсталационни шахти.
(2) Вертикалните канализационни клонове
за сгради над 9 етажа или за сгради с височина
над 30 m се изпълняват от чугунени тръби или
от пластмасови тръби с повишена якост, при
условие че ограждащите конструкции имат
пожароустойчивост 1 h (огнеустойчивост REI
60) съгласно БДС ЕN 13501.
(3) Вертикалните канализационни клонове в
обществени кухни, лечебни заведения, училища,
конферентни зали и др. се изпълняват от чугуне-
ни или многопластови (със специална шумоизо-
лация) пластмасови отводнителни тръби при
спазване на изискванията за допустимо ниво на
шума (до 40 dB(A) и се осигуряват със защита
срещу механични и температурни повреди.
Чл. 130. (1) Етажните отводнителни клонове
се изпълняват от пластмасови тръби в инстала-
ционни шахти или инсталационни пространства,
вградени или открити над междуетажната плоча.
(2) Етажните отводнителни клонове за об-
ществени кухни, перални и съдомиялни маши-
ни се изпълняват от тръби, устойчиви на вода с
температура до 95 °С.
Чл. 131. (1) Етажните отводнителни клоно-
ве в зависимост от степента на напълването им
се заустват във вертикалните канализационни
клонове по системи I и II съгласно БДС ЕN
12056-2 “Гравитационни канализационни сис-
теми в сгради. Част 2: Канализационна мрежа,
проектиране и оразмеряване”.
(2) В случаите, когато се предвижда разделяне
на канализационната инсталация на вертикални
канализационни клонове за черни и сиви води, се
прилага система IV съгласно БДС ЕN 12056-2.
Чл. 132. (1) Основните вентилационни кло-
нове се проектират като продължение на вер-
тикалния канализационен клон над най-висо-
ко разположения етажен отводнителен клон
над покрива.
(2) Основните вентилационни клонове се
проектират от същия вид тръби както верти-
калните канализационни клонове.
(3) Вентилационните клонове над покрива
се защитават по подходящ начин срещу ултра-
виолетови лъчи, навлизане на дъждовни води и
други атмосферни влияния.
(4) За регулиране на налягането в канализа-
ционния клон при необходимост се предвижда
вентилационен клапан в най-високата точка на
вертикалния канализационен клон. Вентилаци-
онни клапани могат да се предвиждат при ос-
новна или вторична вентилация, както и за вен-
тилиране на етажните отводнителни клонове.
Чл. 133. (1) Канализационните инсталации,
разположени в помещения, където има опас-
ност от механични повреди, се изпълняват от
тръби, устойчиви на механични повреди.
(2) При проектирането на канализационни
инсталации се осигурява възможност за лесен
достъп при извършване на ремонт, поддръжка
и подмяна на части от тях.