Държавен вестник, бр. 34, 2005 г., стр. 40

С Т Р .  40
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
НАРЕДБА № 2
от 22 март 2005 г.
за проектиране, изграждане и експлоатация
на водоснабдителни системи
Ч А С Т  П Ъ Р В А
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят техничес-
ките изисквания при проектиране, изграждане и
експлоатация на нови, както и при реконструк-
ции, преустройства и/или основни ремонти на
съществуващи водоснабдителни системи.
(2) Елементите на водоснабдителните сис-
теми са: водовземни съоръжения, черпателни
съоръжения, помпени станции, пречиствател-
ни станции за обработка на суровата природна
вода, регулиращи водонапорни съоръжения,
външни водопроводи, водопроводни мрежи във
водоснабдяваните територии (главни водопро-
водни клонове, второстепенни водопроводни
клонове, сградни водопроводни отклонения) и
общи средства за измерване, необходими за
водовземането, пречистването, съхранението,
преноса, разпределението и измерването на
водата до границата със сградната водопровод-
на инсталация или вътрешната (площадкова-
та) водоснабдителна мрежа на потребителите.
(3) Водоснабдителните системи се проекти-
рат и изграждат в съответствие с действащите
подробни устройствени планове по смисъла на
чл. 110, ал. 1 от Закона за устройство на терито-
рията (ЗУТ), съществените изисквания към стро-
ежите по чл. 169, ал. 1 ЗУТ, одобрените инвести-
ционни проекти и другите строителни книжа,
издадени при условията и по реда на ЗУТ, и пра-
вилата и нормативите на тази наредба.
Чл. 2. Наредбата се прилага едновременно с
нормативните актове и техническите специфи-
кации (български стандарти и български техни-
чески одобрения), в които са определени изиск-
ванията, свързани с носимоспособността и устой-
чивостта на строителните конструкции при екс-
плоатационни и сеизмични натоварвания, качест-
вото на водата, предназначена за питейно-бито-
ви цели, хигиената, здравето, опазването на окол-
ната среда и управлението на водите, пожарната
безопасност, здравословните и безопасните усло-
вия на труд, разполагането и безопасната експло-
атация на техническите проводи и съоръжения и
правилата за изпълнение и приемане на строи-
телните и монтажните работи (СМР).
Чл. 3. (1) Водоснабдителните системи се
проектират с оглед комплексното използване и
опазване на водните ресурси.
(2) В процеса на прединвестиционните про-
учвания се извършва техническа, финансова и
санитарно-хигиенна оценка на съществуващи
елементи на водоснабдителните системи с ог-
лед оптималното им използване.
(3) При проектиране на водоснабдителните
системи на производствени сгради се предвиж-
да оборотно използване на водата за производ-
ствени нужди, освен ако това е икономически
неизгодно и технически неприложимо.
(4) При проектиране на близко разположе-
ни водоснабдителни системи се анализират
възможностите за изграждане на обща водо-
снабдителна система.
Чл. 4. (1) В зависимост от степента на обез-
печеност на средното денонощно водно коли-
чество водоснабдителните системи се катего-
ризират, както следва:
1. първа категория—за питейно-битово во-
доснабдяване на населени места от 0, I и II ка-
тегория и за промишлено водоснабдяване, при
които се допуска намаляване до 30 % на пода-
ваното количество вода от оразмерителния
разход в продължение на 72 h;
2. втора категория—за питейно-битово во-
доснабдяване на населени места от III и IV ка-
тегория, селскостопански обекти и за промиш-
лено водоснабдяване, при които се допуска на-
маляване до 30 % на подаваното количество
вода от оразмерителния разход в продължение
на 10 дни или прекъсване на водоснабдяването
в продължение на 6 h;
3. трета категория—за питейно-битово во-
доснабдяване на населени места от V, VI, VII
и VIII категория и за промишлено водоснабдя-
ване, при които се допуска намаляване до 30 %
на подаваното количество вода от оразмери-
телния разход в продължение на 15 дни или
прекъсване на водоснабдяването в продълже-
ние на 24 h.
(2) За производствени или други обекти,
чиято категория е по-висока от категорията на
населеното място, от което се водоснабдяват,
се проектират локални водоснабдителни сис-
теми в съответствие с изискванията на катего-
рията им.
Чл. 5. (1) За питейно-битовите нужди на
населението се осигурява вода при спазване
изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за ка-
чеството на водата, предназначена за питейно-
битови цели (ДВ, бр. 30 от 2001 г.).
(2) За водопой на домашни животни се оси-
гурява вода в съответствие с изискванията на
БДС 6553 “Вода за водопой на животни”.
(3) Качеството на водата за производствени
нужди се определя в съответствие с технологи-
ята на производство.
Чл. 6. Обезпечеността на необходимото сред-
ноденонощно водно количество съобразно ка-
тегорията на водоснабдителната система е,
както следва:
1. за първа категория—95 %;
2. за втора категория—90 %;
3. за трета категория—85 %.
Чл. 7. (1) Продуктите, които се предвиждат
с инвестиционния проект и се влагат при из-
граждането на водоснабдителни системи, тряб-
ва да имат оценено съответствие със съществе-