Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 70

С Т Р .  70
Д Ъ Р Ж А В Е Н   ВЕ С Т Н И К
Б Р О Й  81
то на организация за отстраняването им. В тези
условия вибрациите не трябва да превишават
следните стойности:
Синхронна често-
та на въртене, min-1  3000
1500
1000
750 и по-
Удвоена ампли-
малко
туда на колебания-
та на лагерите, µ
50
100
130
160
(4) Периодичността на измерване на вибра-
циите се извършва по график, утвърден от тех-
ническото ръководство на енергийния обект.
Чл. 599. (1) Електродвигателите се изключ-
ват незабавно от мрежата в следните случаи:
1. застрашаване или нараняване на хора;
2. появяване на дим или пламък от корпуса
на електродвигателя или от неговите пускови и
възбудителни системи;
3. получена тежка повреда на задвижвания
механизъм.
(2) Електродвигателите могат да останат в
работа до включване на резервните механизми
(ако има такива) в следните случаи:
1. появяване на миризма от горяла изолация;
2. рязко повишаване на вибрациите на елек-
тродвигателя или на задвижвания от него ме-
ханизъм;
3. повишаване температурата на лагерите над
нормалната;
4. претоварване, близко до границата на за-
работване на защитата;
5. опасност от повреждане на електродвига-
теля от заливане с вода, появяване на ненорма-
лен шум и др.
Чл. 600. (1) На променливотоковите елект-
родвигатели с мощност над 100 kW, както и на
задвижващите механизми, подложени на тех-
нологични претоварвания, се контролира то-
кът на статора.
(2) На постояннотоковите електродвигате-
ли, задвижващи питатели за гориво, аварийни
маслени помпи и за уплътняване на вала на
генератора, се контролира токът на котвата.
Чл. 601. (1) Разпределението на дейностите по
управление, обслужване и ремонт на електродви-
гателите, извършвани от техническия персонал,
се определя от ръководството на енергийния обект
и се записва в местните инструкции.
(2) Дейностите по ал. 1 включват:
1. контрол за натоварването на електродви-
гателите, температурния режим, смазването и
вибрациите на лагерите, работата на охлади-
телната система;
2. центровка и балансиране на агрегата (дви-
гател-механизъм);
3. монтаж, демонтаж и ремонт на съеди-
нителя;
4. поддържане и ремонт на изнесените плъз-
гащи лагери на електродвигателите;
5. контрол и ремонт на фундаментите и но-
сещите рами;
6. поддържане и ремонт на маслената систе-
ма (при принудително смазване на лагерите);
7. поддържане и ремонт на охлаждащата
система на електродвигатели с организирано
подаване на охлаждащ въздух.
Чл. 602. Профилактичните изпитвания и
измервания на електродвигателите се извърш-
ват в съответствие с действащите норми за из-
питване на електрически машини и заводските
инструкции.
Чл. 603. (1) Основните и текущите ремонти
на електродвигателите се извършват едновре-
менно с ремонтите на задвижваните механиз-
ми и основните съоръжения.
(2) Обемът и сроковете на ремонтите се опре-
делят от техническото ръководство на енергий-
ния обект в зависимост от състоянието, режими-
те и условията на работа на електродвигателите.
Г л а в а  т р и д е с е т  и  с е д м а
СИЛОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ И МАСЛЕ-
НИ РЕАКТОРИ
Чл. 604. (1) Тази глава се отнася за силови
трансформатори (наричани по- нататък “тран-
сформатори”), автотрансформаторите и масле-
ните реактори. Изискванията към трансформа-
торите се отнасят и за автотрансформаторите.
(2) При експлоатацията на трансформато-
рите, автотрансформаторите и маслените ре-
актори тяхната продължителна сигурна работа
се осигурява чрез:
1. спазване на температурните и товаровите
режими и нивата на напрежението;
2. строго спазване на нормите за качество на
маслото и характеристиките на изолацията;
3. поддържане в изправно състояние на сис-
темите за охлаждане, регулиране на напрежени-
ето, пожарогасене, предпазване на маслото и др.
Чл. 605. На трансформаторите (реакторите)
с газова защита преди включване в редовна ек-
сплоатация и след основен ремонт се проверява:
1. капакът им да има наклон по посока към
газовото реле не по-малък от 1—1,5 на сто;
2. маслопроводът на трансформатора (реак-
тора) да има наклон към разширителя (консер-
ватора) не по-малък от 2—4 на сто;
3. горната част на предпазителната тръба да
бъде съединена с пространството над маслото
в разширителя (консерватора);
4. спирателните кранове между газовото реле
и разширителя да бъдат напълно отворени.
Чл. 606. Огледът на високо разположени-
те части (3 m и повече) на трансформаторите,
намиращи се в работа, се извършва от стаци-
онарни стълби при спазване на правилата за
техническа безопасност или от земята с опти-
чески уреди.
Чл. 607. Стационарните противопожарни
средства, маслосъбирателните устройства под
трансформаторите и реакторите, както и дре-
нажите, свързани с тях, се поддържат в изправ-
но състояние.
Чл. 608. (1) На казаните на трансформато-
рите и реакторите, монтирани на открито, се
поставят видими надписи с номера от опера-
тивната схема на обекта и определените им
единни диспечерски наименования.
(2) Надписи по ал. 1 се поставят на вратите
и вътре в трансформаторните килии и транс-
форматорните постове.