Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 109

БРОЙ  96	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  109  
Раздел ХХV
Газоснабдителни станции за пропан-бутан от 
подклас на функционална пожарна опасност 
Ф5.3
Чл. 627. (1) Газоснабдителни станции за 
пропан-бутан се проектират с обща вместимост 
на подземните резервоари до 100 m3 и с мак-
симална вместимост на подземния единичен 
резервоар 25 m3. Максималната обща и единична 
вместимост на надземните резервоари е 10 m3.
(2) При проектиране на газоснабдителни 
станции в райони за жилищно и обществено 
застрояване в урбанизираните територии мак-
сималната обща вместимост на резервоарите 
е 25 m3.
Чл. 628. Разрешава се проектиране на пунк­
тове за пълнене на бутилки с пропан-бутан 
при спазване на разпоредбите на Наредбата 
за устройството, безопасната експлоатация и 
техническия надзор на газовите съоръжения и 
инсталации за втечнени въглеводородни газове.
Чл. 629. (1) Минималното разстояние между 
съоръженията на газоснабдителната станция 
(резервоарите за пропан-бутан, пунктовете за 
пълнене на бутилки, колонката за зареждане 
на МПС, предохранителната арматура, смука-
телните вентилационни отвори и оградата на 
склада) е най-малко 10 m, а до шахтите на 
подземни комуникации – най-малко 5 m.
(2) Разстоянието между съседни колонки 
за зареждане на МПС на територията на га-
зоснабдителната станция за пропан-бутан е 
най-малко 5 m.
(3) Разстоянието от резервоарите, газовите 
колонки и пунктовете за пълнене на бутилки 
с пропан-бутан до обслужващата сграда е най-
малко 10 m.
Чл. 630. Минималните разстояния от резер-
воари, газови колонки и пунктове за пълнене 
на бутилки с пропан-бутан до съседни строежи 
се определят по табл. 67.
Таблица 67
№
по
ред
Съседни строежи, до 
които се определят раз-
стоянията
 
Минимално разстоя-
ние, m
1
2
3
I.
От резервоарите на газо­снабдителната станция до:
1.
Строежи от подкласове 
на функционална пожар-
на опасност Ф1.1, Ф1.2, 
Ф2, Ф3 и Ф4 независимо 
от степента на огнеустой-
чивост
50
2.
 
Строежи от подкласове 
на функционална пожарна 
опасност Ф1.3, Ф1.4, Ф5.1 
и Ф5.2 (с изключение на 
строежите по т. 4 и 5), 
както следва:
а) от I, II и III степен на 
огнеустойчивост с височи-
на до 28 m
б) с височина над 28 m
в) от IV и V степен на 
огнеустойчивост
20
40
30
1
2
3
3.
Строежи от подклас на 
функционална пожарна 
опасност Ф5.4
40
4.
 
 
 
 
Открити складове за:
а) бичен дървен материал, 
дървени трупи, въглища 
и др.
б) лен, коноп, памук, сено, 
слама, юта, хартия,
дървесни изрезки и др.
 
30
60
5.
Складове и резервоари за 
ЛЗТ и ГТ
50
6.
Горски местности и посев-
ни участъци
30
7.
 
 
Трансформаторни подстан-
ции и постове:
а) закрити
б) открити
 
10
20
8.
 
 
Въздушни електропроводи
 
 
не по-малко от 10 m от 
краен проводник
9.
 
Краят на автомобилното 
платно на автомагистрали 
и пътища I клас от репу-
бликанската пътна мрежа, 
трамвайни и вътрешноза-
водски железопътни линии
20
10.
Краят на автомобилното 
платно на пътища и улична 
мрежа от други класове
10
11.
Железопътни линии за 
редовно движение
50
12.
Открити площадки за пар-
киране на автомобили
15
13.
Шахти на подземни кому-
никации, смукателни вен-
тилационни отвори и др.
 
20
II.
От колонките за зареждане на МПС и пунктовете 
за пълнене на бутилки с пропан-бутан до:
14.
 
Сгради от I, II и III сте-
пен на огнеустойчивост с 
височина до 28 m
20
15. Сгради с височина над 28 m 
40
16.
 
Сгради от IV и V степен 
на огнеустойчивост
 
30
17.
 
Складове и резервоари за 
ЛЗТ и ГТ
50
18.
Улици, пътища, трамвайни 
и железопътни
линии
10
19.
Шахти на подземни ко-
муникации и смукателни 
вентилационни отвори
20
Чл. 631. (1) За подземни резервоари с обем 
до 10 m3 се разрешава разстоянията от резерво-
арите до обслужващата сграда, разстоянията по 
т. 3, 9 и 10 на табл. 67 и разстоянията от под-
земните резервоари до колонките за зареждане 
на МПС и пунктовете за пълнене на бутилки с 
пропан-бутан да се намаляват с 50 %.