Държавен вестник, бр. 66, 2004 г., стр. 17

Б Р О Й  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  17
Г л а в а  ч е т в ъ р т а
ИЗИСКВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ КЪМ
ЯЦ И НЕЙНИТЕ СИСТЕМИ ПРИ ПРОЕК-
ТИРАНЕ
Раздел I
Общи изисквания към ЯЦ
Чл. 32. (1) Проектът на ЯЦ трябва да се ос-
новава на прилагането на концепцията на дъл-
боко ешелонираната защита по чл. 3 и има за
цел да предотврати до практически достижи-
мата степен:
1. условията, водещи до нарушаване на це-
лостта на физическите бариери;
2. отказа на физическа бариера, ако са нали-
це условията по т. 1;
3. отказа на физическа бариера като послед-
ствие от отказ на друга физическа бариера.
(2) При всички експлоатационни състояния
и аварийни условия енергийният блок на ЯЦ
трябва да бъде в състояние да изпълни следни-
те фундаментални функции на безопасност:
1. управление на реактивността;
2. отвеждане на топлината от активната зона;
3. задържане на радиоактивните вещества в
установените граници.
(3) Проектните технически решения, техно-
логии и процедури трябва да се определят и
обосновават в съответствие с постиженията на
науката и техниката и на международно приз-
натия експлоатационен опит.
Чл. 33. Системите за безопасност и другите
КСК, важни за безопасността, трябва да изпъл-
няват следните функции на безопасност:
1. предотвратяване на неприемливи изме-
нения на реактивността;
2. поддържане на реактора в безопасно под-
критично състояние;
3. спиране на реактора за предотвратяване
на очаквани експлоатационни събития, воде-
щи до проектни аварии, и за ограничаване пос-
ледствията от проектни аварии;
4. поддържане на достатъчно количество
топлоносител за охлаждане на активната зона
при и след проектни аварии, при които грани-
ците на контура на топлоносителя на реактора
са съхранени;
5. поддържане на достатъчно количество
топлоносител за охлаждане на активната зона при
и след всички постулирани изходни събития;
6. отвеждане на топлината от активната зона
след разкъсване на границите на контура на
топлоносителя на реактора за ограничаване нa
повреждането на топлоотделящите елементи;
7. отвеждане на остатъчното топлоотделя-
не при определени експлоатационни състояния
и аварии със съхранени граници на контура на
топлоносителя на реактора;
8. отвеждане на топлината от системите за
безопасност до крайния поглътител на топлина;
9. обезпечаване на необходимите осигуря-
ващи функции за системите за безопасност;
10. поддържане на приемлива херметичност
на обвивките на топлоотделящите елементи в
активната зона;
11. поддържане на целостта на границите на
контура на топлоносителя на реактора;
12. ограничаване на изхвърлянията на ради-
оактивни вещества от херметичния обем на
реакторната инсталация при и след авария;
13. ограничаване на облъчването на персо-
нала и населението при и след проектни аварии
и избрани тежки аварии с изхвърляне на ради-
оактивни вещества от източници извън херме-
тичния обем на реакторната инсталация;
14. ограничаване на изхвърлянето на течни
и газообразни радиоактивни вещества под оп-
ределените граници при всички експлоатаци-
онни състояния;
15. поддържане на условия на околната сре-
да, необходими за работа на системите за безо-
пасност и на персонала при изпълнение на важ-
ни за безопасността операции;
16. контрол на радиоактивните изхвърляния
при превоз и съхранение на отработено ядрено
гориво извън активната зона, но в границите на
енергийния блок, при всички експлоатационни
състояния;
17. отвеждане на остатъчното топлоотде-
ляне от отработеното гориво, съхранявано
извън активната зона, но в границите на енер-
гийния блок;
18. поддържане на подкритично състояние
при съхраняване на горивото извън активната
зона, но в границите на енергийния блок;
19. предотвратяване или ограничаване на
последствията от отказ на КСК, неработоспо-
собността на който би могъл да предизвика
нарушаване на функция на безопасност.
Чл. 34. Конструкциите, системите и компо-
нентите, важни за безопасността, трябва да
осигуряват безопасно спиране на реактора и
поддържането му в подкритично състояние,
разхлаждане на контура на топлоносителя на
реактора, отвеждане на остатъчното топлоот-
деляне и задържане на радиоактивните вещес-
тва в установените граници при въздействията
на природните явления и външните техногенни
събития, отчетени в проекта.
Чл. 35. (1) В проекта на КСК, важни за безо-
пасността, трябва да се предпочитат проектни-
те решения, които използват пасивен принцип
на действие, принципа на безопасния отказ и
свойствата на вътрешна самозащита (саморе-
гулиране, топлинна инертност и други естест-
вени процеси).
(2) Проектът трябва да предвижда техничес-
ки средства, с помощта на които се изключват
човешки грешки или се ограничават техните
последствия, включително при техническото
обслужване на КСК, важни за безопасността.
Чл. 36. (1) В проекта трябва да се използват
принципът на разнообразие, самодиагности-
ката в системите за безопасност и мерките за