Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 51

Б Р О Й  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  51
жените в проекта и в заводските инструкции
параметри за якост, устойчивост, деформируе-
мост, водоплътност и др.
Чл. 237. (1) Два пъти годишно в рамките на
годишните технически прегледи се извършват
основен оглед и пробни манипулации със зат-
ворните органи, за установяване на:
1. техническото състояние и експлоатаци-
онната им готовност;
2. необходимостта от мерки и действия по
поддържането и рехабилитацията им.
(2) Преди пролетното пълноводие след про-
веждането на висока вълна и преди настъпва-
нето на зимния сезон задължително се прави
преглед и профилактика на съоръженията за
установяване на:
1. възникнали видими деформации, пукна-
тини, нарушаване на целостта;
2. плътността при затворено положение;
3. нормалното функциониране на задвижва-
нията и техните елементи;
4. изправността на управлението, сигнали-
зацията и защитите;
5. степента на корозия на металните елемен-
ти и конструкции; при необходимост се извърш-
ват контролни измервания посредством мето-
дите и средствата за безразрушителен контрол;
6. нивото на маслото в маслонапорните уред-
би (МНУ) и необходимостта от подмяна;
7. нивото на маслото в редукторите.
(3) На съоръженията, които се намират пос-
тоянно под вода, периодично се извършва ог-
лед от водолази най-малко веднъж на 5 години.
(4) Резултатите от прегледите, профилакти-
ката и изпитванията се документират в пожиз-
нената книга на всяко съоръжение.
Чл. 238. (1) Механичните части на ХТС се
поддържат в готовност и в техническо състоя-
ние за работа при нормални, екстремни и ава-
рийни условия през целия експлоатационен срок
на основните хидротехнически съоръжения.
(2) В нормални условия на експлоатация
на ХТС:
1. ремонтните затвори на основните изпуска-
тели на язовирните стени са в положение “отво-
рено”, а работните—в положение “затворено”;
2. преливните клапи на преливниците на
язовирните стени са в положение “затворено”.
(3) Забранява се:
1. оставянето в междинно положение на
преливните клапи при нормални и екстремни
условия на експлоатация;
2. задържане на затворите на изпускателите
в положения, при които се появяват повишени
вибрации.
Чл. 239. (1) Предпазните решетки, монтира-
ни на водопровеждащите съоръжения, се под-
държат чисти и са обект на постоянно наблю-
дение.
(2) Не се допуска затлачване на решетките
до степен, при която се създава подприщване
на водното течение (очевидна разлика във вод-
ните нива пред и след решетката).
(3) За подвижните решетки с електрозадвиж-
ване задължително се осигурява възможност за
ръчно задвижване.
(4) Ледови явления се преодоляват по начи-
ни и със способи, които не застрашават сигур-
ността на съоръженията.
Чл. 240. (1) Изградените ХТС, намиращи се
в дългогодишна експлоатация, които не отго-
варят на изискванията на наредбата, подлежат
на оценка за възможността и целесъобразност-
та от привеждането им в съответствие с тези
изисквания.
(2) Оценката се извършва на базата на из-
следвания, контролни измервания и проби за
доказване степента на физическата годност и
безопасност на съоръженията в условията на
различните режими на работа при по-нататъш-
ната им експлоатация.
(3) Оценката се извършва от собственика на
ХТС и от привлечени лицензирани компетент-
ни органи.
(4) Резултатите от оценката по ал. 2 дават
основание на собственика съгласувано и с раз-
решението на държавните надзорни органи да
вземе решение за продължаване експлоатация-
та на ХТС.
Раздел VI
Напорни тръбопроводи
Чл. 241. Напорните тръбопроводи (в откри-
то изпълнение или подземни) са хидротехни-
чески съоръжения за канализиране на водния
поток до водните турбини на ВЕЦ/ПАВЕЦ. Към
тях се включват обслужващите ги затворни и
обезвъздушителни съоръжения.
Чл. 242. (1) Манипулациите с работните зат-
вори на входа на напорните тръбопроводи се из-
вършват при изправни въздухоподаващи устройс-
тва, без да се получава вакуум в тръбопроводите.
(2) Допуска се при аварийни ситуации с опас-
ност за хората и нанасяне на големи материал-
ни щети на хидроенергийния възел и околнос-
тите незабавно спиране на водния поток в тръ-
бопроводите без въздухоподаване.
Чл. 243. Устройствата за подаване на въздух
срещу образуването на вакуум в тръбопроводи-
те се поддържат в постоянна готовност за дейс-
твие, като при опасност от замръзване се осигу-
рява подгряването им.
Чл. 244. (1) На дистанционно задвижваните
затворни съоръжения се контролира времето за:
1. спускане и вдигане на бързопадащия савак;
2. затваряне и отваряне на оперативните
затворни съоръжения (дросел- клапи) на входа
на напорния тръбопровод.
(2) Периодичността на контрола по ал. 1 се
записва във вътрешните инструкции.
Чл. 245. (1) На тръбопровод под напор за
затворните органи се осигурява херметичност в
затворено положение.
(2) Пропуските на вода, появили се при пъл-
нене на тръбопровода, организирано се отвеж-
дат в дренаж.