Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 41

БРОЙ  91	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  41   
3. Фигури 3 и 4 се изменят така:
„
Фиг. 3
Фиг. 4“
4. Създават се ал. 6 – 9:
„(6) Места за паркиране и места за съхране­
ние на материали, оборудване и други подобни 
извън сградите се предвиждат на разстояние 
най-малко 1,5 m от крайните евакуационни 
изходи от сградите или части от тях (съгласно 
чл. 12, ал. 1) с възможност за едновременно 
пребиваване на над 100 човека.
(7) Не се разрешава по евакуационните 
пътища в сградите (с изключение на ева­
куационните пътища в помещенията) да се 
предвиждат горимо оборудване и горими 
материали. 
(8) Допуска се в евакуационни коридори и 
фоайета с алтернативна евакуация (при нали­
чие на пътища за евакуация в две или повече 
посоки) да бъдат предвидени горими мебели 
и обзавеждане (с изключение на шкафове/
стелажи с документи и гардероби за дрехи), 
ако са изпълнени следните условия:
1. горимите мебели и обзавеждане са 
разположени по такъв начин, че да не се 
намалява широчината на евакуационните 
пътища под нормативно изискващата се и да 
не се създават предпоставки за затрудняване 
на безопасната евакуация;
2. горимите мебели и обзавеждане са 
разположени на групи с площ до 10 m2, като 
отделните групи отстоят една от друга на 
разстояние най-малко 4 m.
(9) При предвиждане на ученически и 
детски шкафчета в евакуационни коридори 
и/или фоайета на детски градини и ясли от 
подклас на функционална пожарна опасност 
Ф1.1 или на училища и центрове за подкрепа 
за личностно развитие от подклас на функ­
ционална пожарна опасност Ф4.1 се спазват 
изискванията на Наредба № 8121з-647 от 
2014 г. за правилата и нормите за пожарна 
безопасност при експлоатация на обектите.“
§ 29. В чл. 40 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 3, т. 2 думата „инсталация“ се 
заменя със „система“.
2. В ал. 4 се създава изречение второ: 
„Това изискване не се прилага за гардеробни 
помещения и санитарни помещения (бани и 
тоалетни) в жилища.“
3. В ал. 5 след думата „краен“ се добавя 
„евакуационен“.
§ 30. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „изходите“ се заменя с 
„евакуационните изходи“.
2. В основния текст на ал. 2 думата „поме­
щенията“ се заменя с „помещението“.
3. В ал. 5 думата „изходите“ се заменя с 
„евакуационните изходи“.
§ 31. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „класове на функционална 
пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2“ се заменят 
с „клас на функционална пожарна опасност 
Ф5“, а думата „изходите“ се заменя с „еваку­
ационните изходи“.
2. В ал. 2 думите „класове на функционална 
пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2“ се заменят с 
„клас на функционална пожарна опасност Ф5“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) За помещения от клас на функционална 
пожарна опасност Ф5, предназначени за по­
вече от 200 човека, се проектират най-малко 
три евакуационни изхода, всеки от които с 
минимална светла широчина 0,9 m, или два 
евакуационни изхода, всеки от които с мини­
мална светла широчина 1,2 m. Минималната 
сумарна широчина на евакуационните изходи 
от същите помещения се определя съгласно 
чл. 41, ал. 4.“
4. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Евакуационните стълбища от етажер­
ките в помещения от подклас на функцио­
нална пожарна опасност Ф5.1 с категория по 
пожарна опасност Ф5А и Ф5Б и откритите 
площадки над нивото на прилежащия терен 
с категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б 
се отделят със стени с огнеустойчивост I 30.“
§ 32. В чл. 43 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Алинеи 2 – 4 се изменят така:
„(2) Брави тип „антипаник“ съгласно 
БДС EN 1125 „Строителен обков. Антипа­
ник заключващи устройства, задвижвани с 
хоризонтален лост за използване в аварийни 
изходи. Изисквания и методи за изпитване“ 
се предвиждат на всички странично окачени 
на панти врати на евакуационните изходи