Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 17

БРОЙ  61	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  17   
върху околната среда и човешкото здраве след 
съответна технико-икономическа обосновка.
(3) Контактното време по ал. 1 се осигу­
рява в резервоари, като за населени места от 
ІІІ до VІІІ категория се допуска за това да се 
използва водопроводът до първия потребител.
Чл. 82. (1) Съоръженията за дезинфекция 
се проектират корозионноустойчиви.
(2) Всички затворени пространства се оси­
гуряват с вентилация. Дейностите се извърш­
ват при спазване изискванията на Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд и 
подзаконовите нормативни актове към него.
(3) В случаите, в които за дезинфекция 
се използват биоциди с активно вещество 
активен хлор, получен от хлор, се прилагат 
разпоредбите на чл. 83 – 95.
Чл. 83. В хлораторните станции и в поме­
щенията, където има опасност от изтичане 
на хлор газ, се предвижда:
1. непрекъснато измерване на хлора във 
въздуха и подаване на предупредителни 
светлинни и звукови сигнали при измерена 
концентрация, равна или по-голяма от 3 mg 
хлор m3 въздух, и на аварийни светлинни и 
звукови сигнали при измерена концентрация, 
равна или по-голяма от 9 mg хлор на метър 
кубичен въздух;
2. изграждане на автоматизирана, затво­
рена вентилационно-неутрализационна систе­
ма с 20-кратен обмен на въздуха на час на 
помещението с най-голям обем, която се 
задейства при предупредителен или авариен 
сигнал за теч на хлор;
3. обемът на неутрализационния разтвор, 
който се впръсква в неутрализационната сис­
тема (скрубера), в противоток на подавания 
низходящо-възходящ поток на замърсения с 
хлор въздух, трябва да е достатъчен за обез­
вреждане на един пълен съд с хлор – варел 
или бутилка, в зависимост от предвиждания 
начин на доставка;
4. допуска се изграждане на отворена 
вентилация в разходния склад с непрекъснат 
3-кратен обмен на въздуха за час и екрани­
рани отвори на външна стена с обща площ 
0,02 % от площта на пода (при добре херме­
тизирани помещения), която операторите да 
използват при подмяна на съдовете за хлор, 
при стриктно спазване на правилата за безо­
пасност; отворите се разполагат на 15 cm от 
пода и близо до тавана.
Чл. 84. Работната доза хлор за дезинфекция 
на водата се определя въз основа на качест­
вата и състава на водата и чрез технологични 
изследвания. За целите на проектирането, 
когато такива предварителни изследвания не 
са извършени, тя се определя, както следва:
1. от 2 до 3 mg/l – за филтрирани повърх­
ностни води;
2. от 0,7 до 1 mg/l – за подземни води.
Чл. 85. (1) Хлораторните станции, работе­
щи с втечнен хлор, и складовете за втечнен 
хлор се разполагат на разстояние, не по-малко 
от 150 m от жилищни и производствени сгра­
ди във или извън урбанизираните територии 
съгласно изискванията за здравна защита на 
населените места, като се отчита розата на 
ветровете и се предвижда обезвреждане на 
аварийно изпуснатия хлор.
(2) В случаите, когато хлораторната стан­
ция и/или сладовете за хлор по ал. 1 са са­
мостоятелни обекти и са разположени извън 
територията на пречиствателната станция, 
те се осигуряват с необходимата система за 
физическа защита съгласно Наредба № РД-
02-20-6 от 2016 г. за техническите изисквания 
за физическа сигурност на строежите.
Чл. 86. Хлораторните станции за втечнен 
хлор се проектират със:
1. апаратно помещение за хлораторни 
апарати;
2. входно антре, в което се поставят шка­
фове със защитно облекло, медикаменти за 
долекарска помощ и фонтан за питейна вода;
3. разходен склад за бутилки и/или варели;
4. склад за съхранение на експлоатационен 
запас в продължение на 15 – 30 дни в зависи­
мост от категорията на водоснабдявания обект;
5. помещение за хлоромер и контактен 
резервоар, когато се предвижда автоматично 
регулиране на дозата на хлора;
6. помещения за съоръженията за обез­
вреждане на аварийно изпуснат хлор без пряка 
връзка с останалите помещения в хлоратор­
ната станция.
Чл. 87. (1) При проектирането на хлора­
торни станции се осигурява връзка между 
апаратното помещение за хлораторни апарати 
и разходния склад през входното антре.
(2) Не се допуска директна връзка на 
апаратното помещение, разходния склад и 
входното антре с останалите помещения в 
хлораторните станции.
(3) Хлораторните станции, разположени в 
обща сграда с други съоръжения на пречис­
твателната станция, се отделят посредством 
плътна стена без строителни отвори.
Чл. 88. (1) Не се допуска проектиране на 
хлораторни станции и складове за хлор в 
помещения под нивото на терена.
(2) Апаратните помещения за хлоратори 
и анализатори се проектират с естествено 
осветление, с прозорци, ориентирани по въз­
можност на север или така, че да не се допуска 
пряко слънчево нагряване на хлораторните 
апарати. Площта на прозорците е 10 % от 
площта на пода.
(3) Резервното технологично обзавеждане 
на хлораторните станции включва:
1. до два работни хлоратора – един резер­
вен хлоратор;