Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 58

С Т Р .  58
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  72
Чл. 312. Експлоатацията на съоръженията
от системата на техническото водоснабдяване
се извършва съгласно изискванията на глави
двадесет и седма, двадесет и осма и вътрешните
инструкции на обекта.
Чл. 313. При техническо водоснабдяване от
езера охладители през зимния период се вземат
мерки против обледеняване на решетката на во-
доприемника (рециркулация на топла вода и др.).
Чл. 314. От циркулационните тръбопроводи
въздухът периодично се отделя така, че височи-
ната на сифона в тях не се понижава с повече от
0,3 m от проектните стойности.
Чл. 315. Не се допуска изменение на напора
на циркулационната помпа по-голямо от про-
ектните стойности с 1,5 m, поради замърсяване
на системата.
Чл. 316. (1) При експлоатация на охладите-
лите на циркулационна вода се осигурява опти-
мален режим на работа и ефективност на охлаж-
дане съгласно нормативните характеристики.
(2) Когато средноденонощната температура
на охлаждащата вода след охладителя се увели-
чи с повече от 1 °С спрямо изискваната по нор-
мативната характеристика, се вземат мерки за
откриване и отстраняване на причините.
Чл. 317. (1) Оглед на охладителните кули и
разпръсквателните устройства се извършва
ежегодно през пролетния и есенния сезон и
откритите дефекти се отстраняват.
(2) Водоразпределителните системи на ох-
ладителните кули и разпръсквателните устройс-
тва се промиват най-малко два пъти годишно
(пролет и есен). Басейните на охладителните
кули се почистват от утайки и отпадъци най-
малко веднъж на две години.
(3) При паралелно работещи охладителни
кули и намален общ разход на охлаждаща вода
през зимния сезон част от охладителните кули
се изключват от работа и консервират.
(4) През зимния сезон се вземат мерки про-
тив обледяване на кулите и на разположените в
близост сгради и съоръжения.
Чл. 318. Детайлно обследване на състояни-
ето на металните и железобетонните елементи
на охладителните кули се извършва най-малко
веднъж на 5 години.
Ч А С Т  Ч Е Т В Ъ Р Т А
ТОПЛОМЕХАНИЧНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ТОПЛОФИКАЦИОННИ
ЦЕНТРАЛИ И ТОПЛОПРЕНОСНИ МРЕЖИ
Г л а в а  д е в е т н а д е с е т а
ГОРИВО-ТРАНСПОРТНО СТОПАНСТВО
Раздел I
Общи положения
Чл. 319. При експлоатация на гориво-тран-
спортното стопанство се осигуряват:
1. постоянна готовност за приемане на гори-
во от доставчиците и контрол върху неговото
количество и качество;
2. изправност на техниката за механизирано
разтоварване и на транспортните средства, за
доставка на горивото по наземен или воден път;
3. механизирано складиране, смесване на
горивата (за твърди горива) и съхраняване на
определени запаси от гориво;
4. подаване на горивото към котлите с от-
странени метални и дървесни включвания;
5. предотвратяване на замърсяването на
околната среда с прах и нефтопродукти;
6. пожарната и аварийна безопасност.
Чл. 320. (1)  Горивото се доставя с качество
в съответствие със стандарта и  техническите
условия в договора за доставка.
(2) Договорите за доставка на горивото
включват най-малко:
1. гаранционен състав на горивото, опреде-
лено по стандартите;
2. график за равномерното доставяне на го-
ривото в енергийния обект;
3. налягането на газа на входа в главния раз-
пределителен пункт (ГРП);
4. условията за системен контрол, осигуря-
ван от собственика на енергийния обект, за
количеството и качеството на получаваното
гориво; резултатите от анализите на пробите са
договорно основание за рекламации.
Чл. 321. Анализите на качеството на полу-
чаваното гориво се извършват по действащите
стандарти и инструкции.
Чл. 322. (1) Количествата на постъпващите
горива се измерват посредством:
1. вагонни или лентови кантари за гориво,
пренасяно наземно, или по газенето на кораби-
те, когато е пренасяно по воден път;
2. нивото в резервоарите за течно гориво с
ползване на таблици за калибриране;
3. прибори за разход на газ с преизчисляване
за нормални условия—температура на газа
+20 °С и налягане 0,133 kРа.
(2) Тарата на използваните за доставка на
горива транспортни средства се проверява по
договорен график или по искане на една от
страните.
Чл. 323. При приемане на горивото се съста-
вя протокол за всяка една от страните по дого-
вора за доставка и превоз на горивото.
Чл. 324. Съоръженията и устройствата на
вътрешностанционните железопътни линии,
сигнализация и връзка, както и подвижният
състав се поддържат и ремонтират от техния
собственик в съответствие с изискванията на
нормативните актове.
Раздел II
Въглищно стопанство
Чл. 325. Съхраняването на въглищата на
склад се организира в съответствие с вътрешна
инструкция съобразена с физико-химичните
качества на горивото, склонността към самоза-
палване и производствените характеристики на
складовата механизация.