Държавен вестник, бр. 21, 2005 г., стр. 27

Б Р О Й  21
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  27
Чл. 260. Операциите по обезопасяване на
електрически двигател се изпълняват в следна-
та последователност:
1. изключване на напрежението на захран-
ващата линия от командното табло и поставя-
не на табели “Не включвай! Работят хора!”—
върху прекъсвача;
2. отсъединяване и заземяване на захранва-
щия кабел;
3. предприемане на мерки срещу завъртане
на двигателя от механизмите, които задвижва.
Чл. 261. (1) Четковият апарат на въртяща
се машина се обслужва и поддържа еднолич-
но, от обучено лице от оперативния/оператив-
но-ремонтния персонал с трета квалификаци-
онна група при спазване на следните мерки за
безопасност:
1. работата се извършва с диелектрични
ръкавици;
2. краката са обути в диелектрични боти и се
застава откъм страната на колектора;
3. използваните инструменти са с електро-
изолационни ръкохватки;
4. не се допират с ръце едновременно токо-
водещи части с различна полярност или токо-
водещи и заземени части на машината.
(2) Допуска се шлайфане на тоководещите
пръстени на ротора само с помощта на профи-
лирана накладка от изолационен материал и
ползване на защитни очила/маска.
Чл. 262. При многоскоростни двигатели (с
няколко намотки) намотките, които не се из-
ползват, както и захранващите ги кабели, се
разглеждат като съоръжения под напрежение.
Чл. 263. Допуска се работа по веригата на
пусков реостат на въртящ се електрически дви-
гател само при вдигнати четки и съединен на-
късо ротор.
Чл. 264. Работата във веригата на регулиращ
реостат на въртящ се електрически двигател се
изпълнява без изключване на напрежението.
Чл. 265. Когато се извършва работа по елек-
трически двигател, разположен непосредстве-
но до други еднотипни двигатели или близки по
габарити до тях, на тези двигатели се окачват
табели с надпис “Внимание! Под напрежение!”,
независимо дали са в работа или в резерв.
Чл. 266. (1) Работата по въртящи се преобра-
зуватели (фазни, честотни, токови) се изпълня-
ва при спазване на изискванията за безопасност
при електрически двигатели и генератори.
(2) При работа по статични преобразуватели
се спазват общите изисквания за безопасност за
работа по електрически апарати и специалните
изисквания и предписания на производителите.
Раздел VIII
Комутационни апарати и пусково-регулираща
апаратура
Чл. 267. Изискванията по този раздел се от-
насят за безопасност при работа по комутаци-
онни апарати и пусково-регулираща апаратура,
включващи:
1. главни прекъсвачи;
2. предпазители винтови;
3. предпазители мощностни;
4. разединители (шалтери);
5. разединители мощностни;
6. разединители, комбинирани с предпа-
зители;
7. пускатели за електродвигатели—звезда-
триъгълник;
8. контактори;
9. термични релета;
10. автоматични предпазители.
Чл. 268. Апаратите, посочени в чл. 267, из-
пълняват функциите за включване/изключва-
не и защита на електрообзавеждането.
Чл. 269. (1) Работата по комутационните
апарати и пусково-регулиращата апаратура като
правило се извършва при изключено напреже-
ние на тоководещите им части.
(2) Допуска се работа без изключване на
напрежението или частично изключване при
замяна на вложките на винтови и мощностни
предпазители, настройки и регулиране, които
не могат да се извършат при изключено напре-
жение и други, при спазване на инструкциите
на производителя за безопасна работа и пол-
зване на лични предпазни средства.
Чл. 270. Изключването на вериги с групо-
ви разединители, предпазители, разедините-
ли, комбинирани с предпазители, се извърш-
ва след предварително разтоварване на вери-
гите (изключване на консуматорите със соб-
ствените им апарати).
Чл. 271. Не се допуска изключване чрез раз-
единители на вериги със земно съединение в
системите с изолирана неутрала (схема IT).
Раздел IX
Акумулаторни батерии и зарядни устройства
Чл. 272. (1) Акумулаторните батерии се об-
служват от специално обучени лица (акумула-
торчици) с трета квалификационна група или
от обучен за обслужване на акумулаторни бате-
рии оперативен персонал.
(2) Обслужването по ал. 1 се извършва с на-
реждане или по реда на текущата експлоатация.
Чл. 273. На вратите на помещенията на аку-
мулаторните батерии се поставят табели с пре-
дупредителни надписи съгласно изискванията на
наредбите за пожарна и аварийна безопасност.
Чл. 274. Забранява се в акумулаторните по-
мещения и в техните преддверия работата с
открит огън, пушенето и използването на елек-
тронагревателни уреди.
Чл. 275. Киселината (основата) и дестили-
раната вода за акумулаторните батерии се съх-
раняват в отделно проветрявано помещение, в
което не се държат други вещества и предмети.
Чл. 276. Киселината (основата) се съхраня-
ва в плътно затворени химически устойчиви
съдове, положени върху пода на един ред. При
такива условия се съхраняват и празните съдо-
ве за киселини (основи).