Държавен вестник, бр. 78, 2007 г., стр. 38

С Т Р .  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  78
напрежения на части, които нормално не се
намират под напрежение, при дефект на елект-
рическата им изолация.
7. “Изпълнител на електромонтажните ра-
боти” е организация, чийто персонал извършва
електромонтажните работи.
8. “Електропреносна мрежа”, “електрораз-
пределителна мрежа”, “спомагателни мрежи”
и “електропроводи” са термини, определени в
допълнителната разпоредба на Закона за енер-
гетиката.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание § 18,
ал. 1 във връзка с чл. 169, ал. 1, т. 4 ЗУТ и отме-
ня Правилника за приемане на електромонтаж-
ните работи, отпечатан в Бюлетина за строи-
телство и архитектура (БСА), кн. 12 от 1984 г.;
изм. и доп., ДВ, бр. 10 от 1999 г., и Правилата за
приемане на инсталации за КИП и А, отпечата-
ни в БСА, кн. 11 от 1985 г.
§ 3. Наредбата се прилага за строежи, чието
проектиране започва след влизането є в сила.
§ 4. Указания по прилагане на наредбата да-
ва министърът на регионалното развитие и бла-
гоустройството.
Министър: А. Гагаузов
Приложение № 1
към чл. 13, ал. 3
(Примерен образец)
Н а и м е н о в а н и е  и  и д е н т и ф и к а ц и о н н и
д а н н и  з а  п р о в е л и я  и з м е р в а н и я т а  и
о ц е н к а т а  з а  с ъ о т в е т с т в и е
ПРОТОКОЛ
за резултатите от измерванията и оценката за
съответствие на съпротивлението на
електрическа изолация
1. Идентификационни данни за обекта.
2. Цел на измерването—предварително в про-
цеса на изпълнение на електромонтажните рабо-
ти или за приемане на завършени електромонтаж-
ни работи.
3. Изисквания към съпротивлението на елект-
рическата изолация—определят се в проекта и в
приложимите нормативни актове, включително
минимално допустимата стойност.
4. Данни за условията, при които се извършва
измерването.
5. Средство за измерване и използван метод за
измерване.
6. Резултати от измерванията.
7. Оценка за съответствие и заключение—оцен-
ката за съответствие и заключението могат да
бъдат дадени в отделен сертификат или в доклад,
от който протоколът е неразделна част.
8. Състав на екипа, извършил измерванията и
оценката.
9. Идентификационни данни за измерванията
и протокола—дата на провеждане на измервания-
та, регистрационен номер и дата на протокола.
Приложение № 2
към чл. 13, ал. 4
(Примерен образец)
Н а и м е н о в а н и е  и  и д е н т и ф и к а ц и о н н и
д а н н и  з а  п р о в е л и я  и з п и т в а н е т о  и
о ц е н к а т а  з а  с ъ о т в е т с т в и е
ПРОТОКОЛ
за резултатите от изпитването и оценката за
съответствие на електрическата якост на
изолация
1. Идентификационни данни за обекта на из-
питване.
2. Цел на изпитването—предварително в про-
цеса на изпълнение на електромонтажните рабо-
ти или за приемане на завършени електромонтаж-
ни работи.
3. Изисквания към електрическата якост на
изолацията—определят се в проекта и в приложи-
мите нормативни актове, включително изпитва-
телното напрежение и времето за задържането му.
4. Данни за условията, при които се извършва
изпитването.
5. Средство за изпитване.
6. Резултати от изпитването.
7. Оценка за съответствие и заключение—оцен-
ката за съответствие и заключението могат да
бъдат дадени в отделен сертификат или в доклад,
от който протоколът е неразделна част.
8. Състав на екипа, извършил изпитването и
оценката.
9. Идентификационни данни за изпитването и
протокола—дата на провеждане на изпитването,
регистрационен номер и дата на протокола.
Приложение № 3
към чл. 14, ал. 2 и чл. 57, ал. 2
(Примерен образец)
Н а и м е н о в а н и е  и  и д е н т и ф и к а ц и о н н и
д а н н и  з а  п р о в е л и я  и з м е р в а н и я т а ,
и з ч и с л е н и я т а  и  о ц е н к а т а  з а  с ъ о т в е т -
с т в и е
ПРОТОКОЛ
за резултатите от измерванията, изчисленията
и оценката за съответствие на съпротивление-
то на заземител или заземителна уредба
1. Идентификационни данни за обекта и за за-
земителя или заземителната уредба.
2. Цел на измерването—предварително в про-
цеса на изпълнение на електромонтажните рабо-
ти или за приемане на заземителя или заземител-
ната уредба.
3. Изисквания към заземителя или заземител-
ната уредба—определят се в проекта и в приложи-
мите нормативни актове, включително максимал-
но допустимата стойност за съпротивление спря-
мо земя.
4. Данни за заземителя или заземителната
уредба:
4.1. Документация.
4.2. Конструкция на заземителя—хоризонта-
лен или вертикален; единичен или съставен, ма-
териал и др.
4.3. Схема на разположението на елементите.