Държавен вестник, бр. 76, 2016 г., стр. 60

СТР.  60	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  76
очистване на топлоносителя) с отчитане 
на работата на другите системи трябва да 
изключват образуването на критични маси 
при аварии със стопяване на ядрено гориво. 
Чл. 102. Топлоотделящите елементи и ка­
сети с отчитане на неточностите на данните, 
пресмятанията и допуските при производство 
се конструират така, че да издържат облъчва­
нето и условията в активната зона в съчетание 
с всички неблагоприятни процеси, които мо­
гат да настъпят при всички експлоатационни 
състояния, като:
1. неравномерно разширяване и дефор­
мация;
2. външно налягане на топлоносителя;
3. допълнително вътрешно налягане в 
топлоотделящия елемент вследствие на про­
дуктите на делене; 
4. облъчване на горивото и другите мате­
риали на горивната касета;
5. промяна на налягането и температурата 
в резултат на изменение на мощността;
6. химични въздействия;
7. статични и динамични натоварвания, 
включително вибрации, създавани от потока 
на топлоносителя, и механични вибрации; 
8. промяната в условията на топлопредава­
нето, които могат да са следствие от дефор­
мации или химични въздействия.
Раздел ІІІ
Системи за спиране на реактора
Чл. 103. (1) В проекта се предвиждат 
средства за въздействие на реактивността, 
способни да осигурят спиране на реактора при 
всички експлоатационни състояния и аварий­
ни условия и да поддържат подкритичност на 
активната зона дори при максимална стойност 
на ефективния коефициент на размножение 
на неутроните.
(2) Ефективността и бързодействието на 
средствата за въздействие на реактивността, 
както и запасите до критичност на активната 
зона трябва да са такива, че да не се преви­
шават проектните предели за повреждане на 
ядреното гориво.
Чл. 104. (1) Средствата за въздействие на 
реактивността се състоят поне от две неза­
висими, основани на различни принципи на 
действие системи за спиране на реактора, 
всяка от които е способна независимо от 
другата да приведе и да поддържа активната 
зона в подкритично състояние с достатъчен 
запас и висока надеждност при отчитане на 
принципа на единичния отказ или грешка 
на персонала.
(2) Системите трябва да предотвратяват 
всяко предвидимо повишаване на реактив­
ността, водещо до неумишлена критичност 
при спиране на реактора, презареждане на 
активната зона или други рутинни или не­
рутинни операции при спряно състояние на 
реактора.
(3) Проектът на системите отчита въз­
можните външни или вътрешни за системите 
откази, които могат да засегнат работоспособ­
ността на част от средствата за въздействие 
на реактивността или да водят до откази по 
обща причина на цялата система.
Чл. 105. (1) Поне една от системите трябва 
да изпълнява функциите на аварийно спиране 
на реактора и да поддържа подкритично със­
тояние на активната зона с достатъчен запас 
при отчитане на несработване на най-ефек­
тивния работен орган и максимална стойност 
на ефективния коефициент на размножение 
на неутроните.
(2) В случай че ефективността на системата 
за аварийно спиране на реактора е недостатъч­
на за продължително поддържане на активната 
зона в подкритично състояние, трябва да се 
предвиди автоматично задействане на друга 
система за спиране на реактора, която прите­
жава достатъчна ефективност за поддържане 
на активната зона в подкритично състояние 
с отчитане на възможно освобождаване на 
реактивност.
(3) Системата за аварийно спиране на 
реактора трябва да има не по-малко от две 
независими групи работни органи. Работните 
органи трябва да се привеждат в действие 
от всяко междинно или работно положение.
(4) С технически средства трябва да се 
изключи възможността за въвеждане на по­
ложителна реактивност от средствата за въз­
действие на реактивността, когато работните 
органи на системата за аварийно спиране на 
реактора не са въведени в работно положение.
Чл. 106. (1) Всички работни органи на 
системата за аварийно спиране на реактора 
трябва да имат указатели на междинните 
положения, сигнализатори на крайните поло­
жения и крайни изключватели, задействащи 
се по възможност непосредствено от работния 
орган. Другите средства за въздействие на 
реактивността трябва да имат като минимум 
указатели за положение.
(2) В проекта се определят изпитванията, 
които са необходими за потвърждаване на 
работоспособността на средствата за въздейст­
вие на реактивността, предвидена за всяко 
експлоатационно състояние на ЯЦ. 
Раздел IV
Системи за контрол и управление
Чл. 107. (1) Системите за контрол тряб­
ва да измерват стойностите на основните 
параметри, които могат да въздействат на 
верижната реакция на делене, на целостта 
на ядреното гориво в активната зона и в