Държавен вестник, бр. 53, 2005 г., стр. 40

С Т Р .  40
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  53
Чл. 142. (1) Шахтите в сградата се проектират
с квадратно или правоъгълно сечение с минимал-
ни светли размери при дълбочина на шахтата:
1. до 0,8 m—0,6 Ч 0,6 m;
2. от 0,8 до 1,2 m—0,8 Ч 0,8 m;
3. над 1,2 m—0,8 Ч 1,2 m.
(2) В шахти с дълбочина, по-голяма от 0,8 m,
се проектират разместено разположени стъпа-
ла на вертикално разстояние едно от друго не
повече от 0,3 m.
(3) Ревизионните шахти извън сградите се
проектират при спазване изискванията за про-
ектиране на канализационни системи.
Чл. 143. (1) Ревизионните шахти към кана-
лизационната инсталация в сградата се проек-
тират с ревизионни отвори, без да се прекъс-
ват хоризонталните канализационни клонове.
(2) Ревизионните шахти към канализацион-
ната инсталация за производствени отпадъчни
води без мирис, неотделящи газове и пари, как-
то и ревизионните шахти към дъждовната ка-
нализационна инсталация, разположени в сгра-
дите, се допуска да се проектират с прекъсване
на хоризонталните канализационни клонове и
със свободно водно ниво.
(3) Тръбите и фасонните части в шахта със
свободно водно ниво се свързват чрез изравня-
ване на теметата им.
Чл. 144. (1) Хоризонталните канализацион-
ни клонове се проектират с максимален нак-
лон 0,05 m/m.
(2) За етажни отводнителни клонове с дъл-
жина до 1,5 m се допуска хоризонталните кана-
лизационни клонове да са с наклон до 0,15 m/m.
Чл. 145. (1) Вертикалните канализационни
клонове се проектират праволинейни с една-
къв диаметър по цялата им височина.
(2) Допуска се хоризонтално изместване на
вертикалните канализационни клонове, в слу-
чай че са предвидени мероприятия за ревизия.
При измествания, по-малки от 10° към хори-
зонтала, оттокът се определя както при хори-
зонтални канализационни клонове със степен
на напълване на тръбата 70 %.
Чл. 146. (1) Не се допуска замонолитване на
хоризонтални канализационни клонове в кон-
структивните елементи на сградата, през които
те преминават.
(2) Преминаването на вертикалните канали-
зационни клонове през подови конструктивни
елементи се проектира водонепропускливо през
гилза, която излиза извън плочата с 1—2 сm.
Чл. 147. Етажните отводнителни клонове
се включват към вертикалните канализаци-
онни клонове с разклонители с ъгъл не по-
голям от 67,5°.
Чл. 148. Не се допуска отводняване на сани-
тарните прибори в един вертикален канализа-
ционен клон на разположени на едно етажно
ниво съседни гаражи, офиси, жилища, ателие-
та, балкони, лоджии или обществени заведе-
ния, освен ако той не се намира в инсталацион-
на шахта между двата имота.
Чл. 149. (1) Ревизионните отвори по верти-
калните канализационни клонове за битови и
производствени отпадъчни води се предвиждат
в следните случаи:
1. в началото (в долния край) на вертикал-
ния канализационен клон;
2. в тавана или в най-горния обитаем етаж—
когато няма таван;
3. през всеки три етажа и в техническия
етаж—когато има такъв;
4. над успоредно изместване на вертикалния
клон (етажен “s”).
(2) Ревизионните отвори се проектират над
най-високо положения на етажа разклонител
на височина не повече от 0,8 m от пода.
(3) Ревизионните отвори при открити обли-
цовани клонове се проектират с минимален
светъл отвор 300/400 mm.
Чл. 150. Ревизионните отвори по вътрешни-
те водосточни клонове се предвиждат в следни-
те случаи:
1. в началото (в долния край) на водосточ-
ния клон;
2. над успоредно изместване на вертикалния
клон (етажен “s”);
3. през 15 m по височината им и в техничес-
ки етажи.
Чл. 151. Ревизионните шахти се проектират
в помещения за общо ползване в сградите.
Чл. 152. (1) Канализационните клонове, ко-
ито не се полагат в земята, се закрепват надежд-
но и безопасно посредством скоби или върху
опори (конзоли, скари, П-профили и др.) към
конструктивните елементи на сградата.
(2) За постигане на подходящо закрепване
по ал. 1 в зависимост от вида на тръбите и
опорната конструкция се спазват указанията
на производителя.
(3) Максималното разстояние между скоби-
те на вертикалните канализационни клонове е
до 20 пъти външния диаметър на тръбите, но не
повече от 2 m.
(4) Скобите към вертикалните канализаци-
онни клонове се предвиждат непосредствено под
муфите на муфените тръби.
(5) При многоетажни сгради вертикалните
канализационни клонове се закрепват посредст-
вом подвижни и неподвижни скоби в съответ-
ствие с техническата спецификация на тръбите.
Над неподвижната скоба се поставя компенсатор.
(6) Вградените в подовете тръби се полагат
върху бетонна основа, която поема деформаци-
ите, или върху опори (при фундаментни плочи).
(7) Канализационните клонове, които се
полагат в земята, се проектират върху здрава
основа. Дъното на траншеята се оформя в съот-
ветствие с надлъжния профил и при необходи-
мост се уплътнява.