Държавен вестник, бр. 34, 2005 г., стр. 50

С Т Р .  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
Чл. 106. (1) В зависимост от производител-
ността на пречиствателната станция, качество-
то на суровата вода, технологията на пречист-
ване, обема на технологичния контрол и мест-
ните условия освен основните технологични
съоръжения и помещения се предвиждат и не-
обходимите спомагателни съоръжения и поме-
щения, като се определят видът и площта им.
(2) Основните, спомагателните и обслужва-
щите помещения в сгради се разполагат при
спазване на технологичните и санитарно-хиги-
енните изисквания и на изискванията за пожарна
безопасност след съответна технико-икономи-
ческа обосновка.
(3) Към спомагателните и обслужващите
помещения се предвиждат необходимите сани-
тарно-хигиенни помещения съобразно числе-
ността на персонала.
Г л а в а  ч е т в ъ р т а
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИ-
РАНЕ НА ПОМПЕНИ СТАНЦИИ
Чл. 107. (1) Категорията на помпените стан-
ции се определя в съответствие с категорията на
водоснабдителната система, която обслужват.
(2) Помпените станции се проектират за
работа по две схеми: помпена водоснабдителна
схема с преходен напорен резервоар или помпе-
на водоснабдителна схема с контрарезервоар.
(3) Помпените станции се проектират така,
че да осигуряват необходимото оразмерително
налягане и водно количество във водоснабди-
телната система.
(4) При проектирането на помпените стан-
ции се предотвратяват и/или избягват следните
състояния:
1. кавитация;
2. нестабилност вследствие ненормални ко-
лебания на водата;
3. претоварване вследствие извънредно уве-
личаване на енергопотреблението;
4. недопустимо нарастване на шума при ра-
бота на помпените станции извън границите на
максимално допустимите норми.
(5) Начинът на разполагане на оборудването
в помпената станция и режимът на работа на
помпите се определят за всеки конкретен случай.
Чл. 108. (1) Общият напор на помпа или
помпена група се определя като сума от прео-
доляваната геодезична височина (от водното
ниво в черпателния резервоар до вливната тръ-
ба в приемния резервоар), загубите по дължи-
на, местните загуби в смукателния и тласкател-
ния тръбопровод и 2 m свободен напор за изти-
чане на водата в приемния резервоар.
(2) При избора на помпа работната є точка се
определя в съответствие с високите стойности на
коефициента на полезно действие на помпата.
Чл. 109. (1) Всяка система помпен агрегат—
тласкателен водопровод се изследва за хидрав-
личен удар при най-неблагоприятни експлоа-
тационни условия, въз основа на които се взе-
мат защитни мерки за осигуряване на макси-
мално оразмерително налягане във водопрово-
да под допустимото работно налягане за даден
вид тръби съгласно приложение № 5.
(2) Тласкателният водопровод се оразмеря-
ва по данни на техническата спецификация на
помпения агрегат.
(3) При възможност за поява на хидравли-
чен удар се проектират съоръжения за негово-
то предотвратяване или погасяване.
Чл. 110. В машинната зала на помпените стан-
ции не се допуска разполагането на помпи, рабо-
тещи с вредни, отделящи миризми течности и с
битови или производствени отпадъчни води.
Чл. 111. (1) За всяка група помпени агрегати
се предвиждат резервни помпени агрегати в
зависимост от категорията на водоснабдител-
ната система и броя на работните агрегати съг-
ласно табл. 3.
Таблица 3
Брой на работ-
Брой на резервните агрегати,
ните агрегати
монтирани в помпената станция,
в една група
в зависимост от категорията на
помпи
  водоснабдителната система
първа
втора
трета
1
1
1
1
От 2 до 6
2
1
1
От 7 до 10
2
1
—
Над 10
2
2
—
(2) За обекти, за които се предвижда непре-
къснато водоснабдяване, се проектира резервно
електрозахранване от стационарен дизелов аг-
регат като втори независим енергиен източник.
Чл. 112. (1) Помпените агрегати и другите
съоръжения в помпената станция се разпола-
гат така, че да има свободен достъп за обслуж-
ване и ремонт.
(2) Арматурите и водопроводите се разпола-
гат така, че загубите на напор да са минимални
и да е осигурен достъп до спирателните крано-
ве и при монтиране на помпите.
(3) В помпените станции, в които има пов-
дигателни механизми, се изгражда монтажна
площадка за осигуряване на проходно място с
широчина не по-малка 0,7 m до поставения върху
нея помпен агрегат.
(4) Помещенията, в които се разполагат вер-
тикални помпи, се проектират при спазване на
изискванията за монтаж, демонтаж и изнасяне
на помпите и на техните възли, включително с
подемни съоръжения.
(5) Допуска се при неблагоприятни почвени
условия монтирането на две помпи на един общ
фундамент, без проход между тях, като се оси-
гурява обход с широчина най-малко 1,0 m.
(6) При надземни помпени станции без по-
демни устройства светлата височина на машин-
ната зала е не по-малка от 3,0 m.
Чл. 113. (1) Смукателните водопроводи не-
зависимо от броя на групите помпи са не по-
малко от два.