Държавен вестник, бр. 49, 2014 г., стр. 22

СТР.  22	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  49
2. В основния текст на ал. 2 след думата 
„манометърът“ запетаята се заменя с двоето­
чие и текстът до края се заличава.
§ 10. Създава се чл. 193а:
„Чл. 193а. (1) Когато процесът в съоръже­
нието под налягане се управлява от средство 
за измерване на налягането, което не попада 
в обхвата на Наредбата за средствата за из­
мерване, които подлежат на метрологичен 
контрол, приета с Постановление № 239 на 
Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 98 от 
2003 г.), това средство за измерване трябва да 
е проверено и да потвърждава метрологич­
ните си характеристики за съответния клас 
на точност. 
(2) Проверката на средствата за измерване 
по ал. 1 се извършва периодично, не по-рядко 
от веднъж на две години.
(3) Проверката на средствата за измерване 
по ал. 1 трябва да се извършва от:
1. Българския институт по метрология или 
от лаборатория, която е акредитирана от орган 
по акредитация – страна по Споразумение­
то за взаимно признаване на Европейската 
организация по акредитация (ЕА MLA) за 
област калибриране и член на Европейската 
организация по акредитация, или:
2. лаборатория на ползвателя на съоръ­
жението под налягане, ако тя отговаря на 
следните изисквания: 
а) разполага с еталони, спомагателно обо­
рудване и с помещения с осигурени условия 
в тях, които да позволяват прилагането на 
методите за калибриране;
б) използва еталони и средства за измерване 
с осигурена проследимост;
в) разполага със специалисти с подходящо 
образование и квалификация;
г) има функционираща система за упра­
вление на качеството съгласно БДС EN ISO/
IEC 17025;
д) прилага стандартизирани или валиди­
рани методи за калибриране.
(4) Ползвателят, обслужващият персонал и 
отговорните лица за безопасната експлоатация 
на съоръженията под налягане не трябва да 
допускат експлоатацията им:
1. когато средството за измерване по ал. 1 
не е проверено от лице по ал. 3, т. 1 или 2 
преди първото му използване или когато е 
изтекъл срокът по ал. 2;
2. в други случаи, посочени в инструкцията 
на производителя му или в инструкцията за 
работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 ЗТИП на съоръ­
жението под налягане.“
§ 11. В чл. 201, ал. 2, т. 2 накрая се поставя 
запетая и се добавя „както и на предпазни 
клапани, които не са снабдени с устройство, 
позволяващо принудителното им отваряне с 
цел продухване“.
§ 12. В чл. 215 се създава ал. 3:
„(3) На съдове с външна изолация за съх­
ранение на криогенни газове и течности се 
извършва външен преглед по реда на чл. 273, 
ал. 1, т. 3, 4, 5, 6 и 10.“
§ 13. В чл. 216 се създава ал. 3:
„(3) Допуска се прегледите по чл. 215, ал. 1 
да се извършват от лица, с които ползвателят 
е сключил договор. Персоналът на тези лица 
трябва да отговаря на изискванията на ал. 2.“
§ 14. В чл. 218 ал. 1 се изменя така:
„(1) Допуска се, когато поради конструк­
тивни особености на съда е невъзможно да се 
извърши вътрешен преглед, той да се замени 
с измерване на дебелините на елементите под 
налягане на съда и с изпитване без разру­
шаване на неразглобяемите му съединения.“
§ 15. В чл. 244 се правят следните изме­
нения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) На предпазните клапани по ал. 1, кои­
то не са снабдени с устройство, позволяващо 
принудителното им отваряне с цел продухване, 
се извършва проверка на изправното действие 
и на настройката им по чл. 201, ал. 2, т. 2.“ 
§ 16. В чл. 245 се правят следните изме­
нения:
1. В основния текст думата „тръбопровода“ 
се заменя с „монтираните надземно или в 
проходими канали тръбопроводи“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. наличието на пропуски;“.
3. В т. 3 думата „плътността“ се заменя 
със „състоянието“.
§ 17. В чл. 258 се правят следните измене­
ния и допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 5:
„5. за съоръжения под налягане по чл. 2, т. 1, 
3 и 4, за които са приложими ал. 3, т. 2 и 3:
а) ревизионна книга;
б) копие от проекта по чл. 254, ал. 1 – ко­
гато такъв се изисква;
в) валиден документ, удостоверяващ техни­
ческата изправност и годността на съоръже­
нието за безопасна експлоатация, издаден от 
компетентен орган на друга държава – член­
ка на Европейския съюз, на Турция или на 
държава – страна по Споразумението за Ев­
ропейското икономическо пространство – за 
съоръженията по ал. 3, т. 3;
г) сертификати на устройствата за непо­
средствено ограничаване на налягането;
д) копия от удостоверенията за качество на 
материалите, използвани при производството 
на елементите под налягане, а когато такива 
липсват – документи от химичен анализ на ма­
териала на основните елементи под налягане;
е) паспорт и/или други документи на про­
изводителя, съдържащи техническите данни и 
характеристики на съоръжението под налягане 
(чертежи, схеми, изчисления на якост и други