Държавен вестник, бр. 26, 2019 г., стр. 108

СТР.  108	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  26
(5) Ако средната температура на водата в 
котела не е 70 °С или температурата в помеще­
нието не е 20 °С, стойността на относителните 
топлинни загуби се коригира по формулата:

(6)
Чл. 17. Сезонната ефективност на котела 
се изчислява като отношение на сезонното 
количество произведена топлина и топлината 
на изразходваното за същия период от време 
гориво. 
Чл. 18. Оценката на съответствието на 
топлинната мощност на котела и отоплител­
ната инсталация с топлинните потребности на 
сградата се основава на сравнение на нетната 
топлинна мощност на котела и топлинната 
мощност на консуматорите, определени при 
изчислителните условия за населеното място. 
Чл. 19. (1) Резултатите от проверката на 
отоплителна инсталация с водогреен котел/и 
се отразяват в доклад по образец съгласно 
приложение № 3. 
(2) В доклада се записват изчислената 
топлинна мощност на котела и използваната 
топлотворна способност на горивото. 
Г л а в а  т р е т а
ПРОВЕРКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВ­
НОСТ НА КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ 
В СГРАДИ 
Раздел I 
Условия и задачи на проверката 
Чл. 20. На проверка за енергийна ефектив­
ност подлежат климатичните инсталации с 
номинална електрическа мощност над 12 kW. 
Чл. 21. Основните задачи на проверката 
за енергийна ефективност на климатичните 
инсталации са: 
1. оценяване съответствието на системите 
с първоначалния проект и с последващите 
реконструкции, както и с действителните из­
исквания и настоящото състояние на сградата;
2. оценяване на съществуващата настройка, 
експлоатация и поддръжка на системите с 
изискванията на производителя;
3. оценяване на действителните енергийни 
характеристики на климатичните инсталации;
4. изготвяне на препоръки за възможни 
подобрения на енергийните характеристики 
на инсталациите за намаляване на потреб­
лението на използваните енергийни ресурси 
и емисиите въглероден диоксид; 
5. осигуряване на информация за съставяне 
и поддържане на база данни за състоянието 
на климатичните инсталации.
Раздел II 
Съдържание на проверката за енергийна 
ефективност на климатичните инсталации
Чл. 22. Проверката за енергийна ефектив­
ност на климатичните инсталации включва 
изпълнението на следните основни дейности: 
1. идентификация на инсталациите;
2. визуална проверка на инсталациите;
3. оценка на поддръжката на инсталациите;
4. оценка на състоянието на средствата за 
измерване, контрол и автоматично регулиране;
5. оценка на енергийните характеристики 
на инсталациите;
6. съставяне на доклад за резултатите от 
проверката.
Чл. 23. (1) За извършването на идентифика­
ция на инсталациите собственикът на сградата 
предоставя на извършващото проверката лице 
следните документи: 
1. проектната документация, включително 
инструкциите за монтаж и експлоатация;
2. документацията от въвеждането в екс­
плоатация, схеми, дневници;
3. доклади от предходни проверки, включи­
телно от обследване за енергийна ефективност 
на сградата, ако има такова;
4. доклади от поддръжката, ако има такива;
5. фактурите за закупената енергия за по­
следните две години.
(2) Собственикът и/или ползвателят на сгра­
дата осигурява на извършващото проверката 
лице достъп до всички елементи и агрегати 
на климатичната инсталация.
Чл. 24. (1) Чрез визуалната проверка се 
установява: 
1. съответствието на инсталираните еле­
менти и агрегати в трите основни подсисте­
ми: генериране на студ/топлина, доставяне и 
отвеждане на въздух (вентилация), измерване, 
контрол и управление;
2. физическото състояние на елементите 
и агрегатите, включително състоянието на 
топлинната изолация на топлообменните 
апарати, тръбопроводите и въздухопроводите, 
затварящите, регулиращите и противопожар­
ните клапи;
3. състоянието на подаващите и отвежда­
щите въздух решетки и филтри.
(2) Чрез измервания се установяват: 
1. температурната разлика при входа и 
изхода на охлаждащите агрегати и топлооб­
менните апарати;
2. температурата на външния въздух и тем­
пературата на подавания в охлаждания обем 
въздух, скоростта на въздуха в характерни 
точки на охлаждания обем;
3. нивото на шума и вибрациите при работа­
та на охлаждащите агрегати и вентилаторите.
Чл. 25. (1) Оценката на поддръжката на 
климатичната инсталация отразява честота­
та и правилността на поддръжката, както и 
квалификацията на лицата, които извършват 
поддръжката. 
(2) Оценява се съответствието с изисква­
нията от инструкциите на производителя по: 
1. установени видими следи от извършвани 
работи;
2. протоколите за поддръжката и ремон­
тите – за почистване на филтрите и топлооб­