Държавен вестник, бр. 71, 2004 г., стр. 47

Б Р О Й  71
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  47
1. съхраняването и временното разполагане
на ОЯГ да става само в специално предназначе-
ни за тази цел места, определени в проекта;
2. маршрутите за превозване на ОЯГ да се
подбират по такъв начин, че да бъдат кратки и
да изключват възможността за възникване на
аварии при падане на опаковка с ОЯГ;
3. да се изключи възможността за използва-
не на маршрути за вътрешен превоз, несвързан
с превоза на ОЯГ, през местата на съхраняване
и временно разполагане на ОЯГ;
4. да не се допуска преместване на товари
над съхраняваното ОЯГ освен ако не са част от
подемни устройства или УМК;
5. да се осигурява възможност за своевре-
менна евакуация на персонала от помещенията
в случай на авария;
6. да се осигуряват технически средства, ко-
ито изключват неконтролируемото, произвол-
но преместване на оборудването за съхранява-
не, превозване и манипулиране на ОЯГ;
7. да се осигуряват технически средства за
съхраняване, превозване и манипулиране с не-
херметични касети;
8. да се изключи възможността за използва-
не на средства за гасене на пожар, които могат
да повишат ефективния коефициент на размно-
жаване на неутрони и складирането на горими
и взривоопасни материали в съоръженията;
9. да се осигури възможност за изваждане на
касетите за превозване, преработка или погреб-
ване през всеки един момент от експлоатация-
та на съоръженията.
Раздел II
Поддръжка на състоянието на конструкции-
те, системите и компонентите
Чл. 83. (1) Дейностите по поддръжка на със-
тоянието на конструкциите, системите и ком-
понентите включват техническо обслужване,
ремонт, изпитвания и проверки и целят под-
държане на работоспособността на конструк-
циите, системите и компонентите и предотвра-
тяване на опасни откази.
(2) Документацията, въз основа на която се
извършват дейностите по поддръжка на конст-
рукциите, системите и компонентите, включва
инструкции, програми, графици, технологични
карти, които се разработват на базата на проект-
ните изисквания и технологичния регламент за
експлоатация.
(3) Изпълнението на всички дейности по
поддръжка на състоянието и данните от диаг-
ностика на състоянието се документират и съх-
раняват.
Чл. 84. (1) При планиране и изпълнение на
дейностите по поддръжка на състоянието се
отчитат установените в технологичния регла-
мент за експлоатация изисквания за осигурява-
не на безопасността.
(2) Честотата и обемът на изпълнение на
дейностите по поддръжка на състоянието се
определят така, че да бъдат приоритетно обс-
лужени конструкциите, системите и компонен-
тите, важни за безопасността, включително
тези, чиито откази преобладават.
(3) Дейностите по поддръжка на състояние-
то на оборудването в необслужвани и полуоб-
служвани зони се планират и оптимизират така,
че облъчването с йонизиращи лъчения на ре-
монтния персонал да е възможно най-ниско.
(4) Дейностите по поддръжка на състояние-
то се планират така, че тяхното изпълнение да
е превантивно и да се извършват преди възник-
ването на повреди в конструкциите, системите
и компонентите.
Чл. 85. (1) Проверка на работоспособността
на системите (елементите) и контрол на състоя-
нието на метала и заварките на оборудването се
извършват преди въвеждане в експлоатация, пе-
риодично по време на експлоатацията и задъл-
жително след ремонт в съответствие с проектна-
та документация и нормативните изисквания.
(2) Изпитвания се извършват преди въвеж-
дане в експлоатация и след ремонт.
(3) Уредите, приспособленията и механиз-
мите за манипулиране и превозване на ОЯГ
подлежат на периодично освидетелстване, из-
питване и контролен оглед преди извършване
на манипулацията.
(4) Работоспособността на оборудването за
манипулиране с ОЯГ се проверява периодично,
включително и под товар.
(5) На периодична проверка за якост подле-
жат използваните при манипулиране с контей-
нери и касети такелажни приспособления, като
подвески, въжета, вериги и щанги.
(6) Контролно-измервателните прибори под-
лежат на калибровка и проверка периодично и
в съответствие с техническата документация и
нормативните изисквания.
Чл. 86. (1) Техническото обслужване включ-
ва периодични обходи и поддръжка на системи-
те и оборудването.
(2) Графикът за техническо обслужване се
изготвя в съответствие с изискванията на про-
изводителя и състоянието на оборудването.
(3) Изпълнението на дейностите по техни-
ческо обслужване не трябва да възпрепятства
нормалната експлоатация на съоръженията.
Чл. 87. (1) Ремонтите на съоръженията са
планови и аварийни.
(2) Плановите ремонти се извършват по гра-
фик всяка година и включват профилактика на
съоръженията и оборудването, отстраняване на
повреди, изпълнение на реконструкции и мо-
дернизации. Обемът на дейностите, организа-
цията на работа и осигуряването на радиацион-
ната защита се планират предварително. За
изпълнението на дейности в необслужвани и
полуобслужвани зони се провеждат предвари-
телни тренировки.