Държавен вестник, бр. 6, 2014 г., стр. 63

БРОЙ  6	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  63  
4. нарушение на статичната/динамичната 
устойчивост на преносната мрежа;
5. претоварвания и изключвания на елементи 
в преносната мрежа;
6. други събития от значение за страните.
Чл. 177. Минимален набор от данни, които 
трябва да се впишат в протокола:
1. време и дата на аварийното събитие;
2. точно диспечерско наименование и соб-
ственик на засегнатите обекти и съоръжения;
3. описание на аварийното събитие – възник-
ване и развитие;
4. технически параметри на режима на съо-
ръженията преди аварийното събитие;
5. технически параметри на режима на съо­
ръженията по време на аварийното събитие;
6. мощност на клиенти с прекъснато елек-
троснабдяване, MW;
7. мощност на производители с прекратено 
или променено електропроизводство в MW;
8. продължителност на прекъсването;
9. недоставена/непроизведена електрическа 
енергия;
10. анализ на причините за възникване и 
развитие на инцидента;
11. изводи и препоръки за мерки;
12. очаквано време и дата за въвеждане в 
работа на засегнатите съоръжения.
Г л а в а  с е д м а
КООРДИНАЦИЯ НА БЕЗОПАСНОСТТА
Чл. 178. Координацията на безопасността 
трябва да осигури безопасни условия при из-
вършване на работи от оператора на електропре-
носната мрежа и/или ползвателите във и близо 
до мястото на присъединяване към преносната 
мрежа, когато безопасността на едната страна 
се осигурява от другата страна.
Чл. 179. При осъществяването на координа-
цията на безопасността са задължителни изис-
кванията на Закона за здравословни и безопасни 
условия на труд и Правилника за безопасност 
и здраве при работа в електрически уредби на 
електрически и топлофикационни централи и по 
електрически мрежи (обн., ДВ, бр. 34 от 2004 г.; 
изм., бр. 19 от 2005 г. и бр. 92 от 2013 г.).
Чл. 180. Процедури за координация на без-
опасността:
1. операторът на електропреносната мрежа 
и ползвателите на преносната мрежа взаимно 
си предоставят местни правила по безопасност 
и местни инструкции по безопасност, които 
се отнасят за техните съоръжения във и близо 
до местата на присъединяване към преносната 
мрежа;
2. местните правила по безопасност и местните 
инструкции по безопасност не трябва да противо-
речат на Правилника за безопасност и здраве при 
работа в електрически уредби на електрически и 
топлофикационни централи и по електрически 
мрежи; те могат да допълват мерките, които са 
предвидени в него, като отчитат специфичните 
особености на присъединяване на системите на 
ползвателите към преносната мрежа;
3. засегнатите страни трябва взаимно да 
съгласуват съответните местни правила по 
безопасност за всяко място на присъединяване;
4. съгласуването на местните правила по 
безопасност от засегнатите страни се извършва 
официално в писмена форма;
5. в случай че едната страна желае да проме-
ни местните правила по безопасност, които се 
отнасят за нейните съоръжения във и близо до 
местата на присъединяване, тя трябва писмено 
да информира другата страна, като обоснове 
необходимостта от предлаганата промяна;
6. съгласуването на новите местни правила 
от засегнатите страни трябва да бъде извършено 
официално в писмена форма без неоправдано 
забавяне;
7. местните правила по безопасност за всяко 
място на присъединяване на електрическите 
уредби/системи на ползвателите на преносната 
мрежа трябва да бъдат представени на ЕСО от 
ползвателите на преносната мрежа;
8. за всяко място на присъединяване опера-
торът на електропреносната мрежа и съответ-
ният ползвател трябва да определят длъжностни 
лица – отговорници по безопасността, които да 
бъдат отговорни за координирането и прилагането 
на мерки по безопасност, когато се извършват 
работи, изискващи обезопасяване на електриче-
ските съоръжения;
9. допуска се един отговорник по безопас-
ността да отговаря за повече от едно място на 
присъединяване;
10. списъци с имената на отговорниците 
по безопасността и тяхната квалификационна 
група по безопасност на труда за всяко място 
на присъединяване трябва да се обменят меж-
ду оператора на електропреносната мрежа и 
ползвателите; за всяка промяна в тези списъци 
засегнатите страни трябва да се информират в 
най-краткия възможен срок;
11. реализация на мерките по безопасност:
а) изискващата страна, която възнамерява 
да работи по съоръжения във или близо до 
мястото на присъединяване към преносната 
мрежа, трябва да се обърне към оператора на 
електропреносната мрежа с искане за извеждане 
на съответното съоръжение от работа;
б) след като бъде дадено такова разрешение, 
отговорникът по безопасността на изискващата 
страна издава писмено нареждане за работа, което 
определя необходимите мерки по безопасност в 
съответствие с изискванията на Правилника за 
безопасност и здраве при работа в електрически 
уредби на електрически и топлофикационни 
централи и по електрически мрежи и съгласу-
ваните местни правила по безопасност; формата 
на писменото нареждане за работа се определя 
от правилника за безопасност;
в) операторът на електропреносната мрежа 
разрешава на изпълняващата страна изпълне-
нието на мерките по безопасност, предвидени в 
писменото нареждане за работа;
12. регистрация на мерките по безопасност 
от изискващата страна и допускане до работа: