Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 27

БРОЙ  96	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  27  
Чл. 60. (1) Допустимото време за евакуа-
ция от строежи с височина до 28 m от всички 
класове на функционална пожарна опасност, с 
изключение на строежите от клас на функци-
онална пожарна опасност Ф5 и от категории 
по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д, се определя, 
както следва:
1. за строежи от І и ІІ степен на огнеустой-
чивост – 6 min;
2. за строежи от ІІІ степен на огнеустойчи-
вост – 3 min.
(2) Допустимото време за евакуация от стро-
ежи от клас на функционална пожарна опасност 
Ф5, от категории по пожарна опасност Ф5Г и 
Ф5Д и от І или ІІ степен на огнеустойчивост 
не се нормира.
(3) Допустимото време за евакуация от 
строежи от клас на функционална пожарна 
опасност Ф5, от категории по пожарна опас-
ност Ф5Г и Ф5Д и от ІІІ, ІV или V степен на 
огнеустойчивост е не повече от 1 min.
(4) Допустимото време за евакуация от 
строежи с височина над 28 m се нормира в 
границите на всеки етаж и не трябва да пре-
вишава 1,5 min.
(5) Допустимото време за евакуация от ета-
жерки в производствени помещения до стълбище 
или защитена зона не трябва да превишава:
1. за производствени помещения от категории 
по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б – 0,5 min;
2. за производствени помещения от категория 
по пожарна опасност Ф5В – 1 min.
Чл. 61. (1) Допустимото време за евакуа-
ция от помещения и строежи, предназначени 
за повече от 100 човека (театрални, оперни, 
кино- и изложбени зали, обществени клубове, 
многофункционални зали с културно-просветно 
предназначение, магазини, постоянни и времен-
ни циркови зали, спортни сгради и др.п.), не 
трябва да превишава стойностите, определени 
в табл. 10.
(2) Допустимото време за евакуация от 
помещенията по ал. 1 може да се увеличи 1,5 
пъти, при условие че са предвидени огнезащитна 
обработка на декорите, украсите и строителните 
продукти от групи D, E и F, автоматична по-
жарогасителна инсталация и система с гласово 
уведомяване за евакуация.
(3) Допустимото време за евакуация от сце-
ни се определя съгласно колона 3 на табл. 10.
Таблица 10
№ по 
ред
Евакуация от:
Допустимо време за евакуация в min в зависимост от сте-
пента на огнеустойчивост на строежа
І или ІІ
ІІІ
ІV или V
1
2
3
4
5
1.
Зала (помещение) за повече от 100 човека
2,0
1,0
1,0
2.
Сграда (пожарен сектор) с помещения за 
повече от 100 човека
6,0
2,0
1,0
Чл. 62. Допустимото време за евакуация от зрителни зали и помещения от класове на функ-
ционална пожарна опасност Ф1 – Ф5, предназначени за едновременно пребиваване на повече от 
3000 човека, се приема в зависимост от обема на залите и помещенията, както следва:
1. до 30 000 m3 – 2,0 min;
2. до 100 000 m3 – 2,2 min;
3. до 200 000 m3 – 3,0 min;
4. по-голям от 200 000 m3 – 4,0 min.
Чл. 63. (1) Изчислителното време за евакуация се определя в зависимост от общия евакуационен 
капацитет на изходите от помещенията, стълбищата в строежа и крайните евакуационни изходи. 
Специфичната пропускателна способност (СПС) на участъците от пътя и скоростта на движение на 
хората при евакуация в зависимост от плътността на човешкия поток се приемат съгласно табл. 11.
(2) Времето за евакуация се отчита от момента на подаване на сигнал за напускане до преми-
наването на всички намиращи се в строежа или в част от него обитатели през крайните изходи.
(3) Плътността на човешкия поток в евакуационен участък се определя, като броят на еваку-
иращите се раздели на площта на участъка. 
(4) За изходи със светла широчина, по-голяма от 1,6 m, СПС се определя съгласно табл. 11.
(5) Специфичната пропускателна способност при гранична плътност на човешкия поток за 
изходи с широчина, по-малка от 1,6 m, се определя съгласно табл. 12.
(6) Наклонените участъци в зали, преодолявани без стъпала, се определят както при движение 
по хоризонтален евакуационен път.