Държавен вестник, бр. 6, 2014 г., стр. 28

СТР.  28	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  6
(2) Когато технологичният процес на работа 
на даден клиент с инсталирана мощност, по-
голяма от 50 MVA, предизвиква колебания на 
реактивната мощност, този клиент трябва да 
инсталира в своите електрически уредби статични 
компенсиращи устройства, с които да потиска 
колебанията на реактивната мощност в пренос-
ната мрежа и смущенията в режима на работа 
на другите ползватели на преносната мрежа.
(3) Когато за даден клиент е технически 
невъзможно да изпълни изискването по ал. 2, 
в договора за достъп между оператора на елек-
тропреносната мрежа и клиента трябва да се 
договорят специфични технически условия или 
отделна услуга за регулиране.
Чл. 32. (1) Когато клиент консумира елек-
трическа енергия от преносната мрежа чрез 
трансформатор с автоматично регулиране на 
напрежението, е необходимо да се осигури 
автоматично блокиране на регулирането при 
достигане на определени минимални стойно-
сти на напрежението на първичната страна на 
трансформатора.
(2) Стойността на напрежението по ал. 1 се 
задава от оператора на електропреносната мрежа.
Чл. 33. Мрежовите оператори и клиентите 
използват стандартни символи за обозначаване 
на съоръженията.
Чл. 34. (1) Обемът и организацията на релей-
ните защити на трансформаторите, шините и 
електропроводите, собственост на клиента, трябва 
да съответстват на изискванията на Наредба № 3 
от 2004 г. за устройството на електрическите 
уредби и електропроводните линии (обн., ДВ, 
бр. 90 и 91 от 2004 г.; изм., бр. 108 от 2007 г.; 
изм. и доп., бр. 92 от 2013 г.).
(2) Настройките по импеданс, ток и време на 
релейните защити, действащи при къси съеди-
нения в електроенергийната система (външни за 
електросъоръженията на клиента), задължително 
се съгласуват с оператора на електропреносната 
мрежа преди присъединяването.
Чл. 35. (1) Релейните защити на присъединени-
ята на клиента към преносната мрежа трябва да 
отговарят на действащите в страната стандарти 
и нормативни актове.
(2) Електрическите съоръжения трябва да 
се защитават от основни и резервни релейни 
защити, действащи независимо.
(3) При електропроводи с напрежение 220 kV и 
по-високо и при междусистемни електропроводи 
се изпълнява организация на релейните защити 
по принципа на „пълно близко резервиране“ 
съгласно Наредба № 3 от 2004 г. за устройството 
на електрическите уредби и електропроводните 
линии, като една от защитите трябва да бъде 
дистанционна.
(4) За присъединяване към мрежи с директно 
заземен звезден център на електропроводите 
допълнително трябва да се предвижда посочна 
тристъпална максималнотокова земна защита с 
независимо от тока закъснение.
(5) Във всички случаи при основно действие 
на релейните защити (с първа зона, първо стъ-
пало, диференциална защита) електропроводът 
трябва да се изключва от захранващата страна 
за време не по-голямо от 150 ms, включително 
времето на прекъсвача.
(6) Съгласувано с оператора на електропре-
носната мрежа се допуска:
1. при присъединяване на клиент чрез свои 
електропроводи към разпределителна уредба 
на оператора на електропреносната мрежа или 
разпределителна уредба, собственост на клиен-
та, е присъединена към преносната мрежа чрез 
електропроводи, собственост на оператора на 
електропреносната мрежа, за електропроводи 
110 kV, работещи в паралел с електроенергий-
ната система, релейната защита да се изпълнява 
от една основна дистанционна защита и една 
резервна посочна максималнотокова защита, 
включваща и тристъпална посочна земна защита 
с независимо от тока закъснение;
2. при присъединяване на клиенти чрез свои 
електропроводи към разпределителна уредба 
на оператора на електропреносната мрежа или 
разпределителна уредба, собственост на клиен-
та, е присъединена към преносната мрежа чрез 
електропроводи, собственост на оператора на 
електропреносната мрежа, за електропроводи 
110 kV и 220 kV, захранващи лъчист товар (ед-
ностранно захранена линия), релейната защита 
да се изпълнява само в захранващия край чрез 
максималнотокова отсечка, максималнотокова 
защита и земна защита с независимо от тока 
закъснение.
(7) При свързване на клиента чрез свой 
трансформатор към подстанция на преносната 
мрежа видът, обемът и организацията на ре-
лейните защити на трансформатора са предмет 
на проект, който се съгласува с оператора на 
електропреносната мрежа с цел съвместимост 
със съществуващите устройства.
(8) При свързване на клиента към вторич-
ната страна на трансформатор, собственост на 
оператора на електропреносната мрежа, видът, 
обемът и организацията на релейните защити на 
съоръженията, свързани към вторичната страна 
на трансформатора, са предмет на проект, който 
се съгласува с оператора на електропреносната 
мрежа с цел съвместимост със съществуващите 
съоръжения и постигане на селективно действие 
на релейните защити.
(9) Сигурността на действие на релейните 
защити не трябва да е по-ниска от 99 %, опреде-
лена като отношение на успешните изключвания 
на прекъсвачите към общия брой на повредите.
Чл. 36. (1) Наличието и видът на автоматич-
ното повторно включване (АПВ) – еднофазно, 
трифазно, контрол на синхронизъм или отсъствие 
на напрежение за електропроводите, свързващи 
уредбите на клиента с електроенергийната сис-
тема, е предмет на съгласуване между клиента 
и оператора на електропреносната мрежа на 
базата на проведени изчисления и изисквания 
за сигурност на електроснабдяването.
(2) Конкретните настройки на устройството 
за АПВ се определят и извършват съгласувано 
с оператора на електропреносната мрежа.