Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 57

Б Р О Й  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  57
Чл. 299. Не се разрешава пускане на помпе-
ните агрегати в действие при следните условия:
1. неизправност на агрегатите, съоръжения-
та и затворните органи на смукателната и наг-
нетателната страна на помпата;
2. неизправност на системите за управление,
сигнализация и защита;
3. ненормално състояние на водосборното
съоръжение, каналите, тръбопроводите.
Чл. 300. Стойностите на параметрите, които
ограничават пускането и работата на помпени-
те агрегати и на помпената станция, се опреде-
лят от изискванията на завода производител, в
проектите или от извършени специални изпит-
вания. Те се записват във вътрешната инструк-
ция за експлоатация.
Чл. 301. Помпеният агрегат се спира от ра-
бота при установяване на:
1. неизправност на която и да е защита, дейс-
тваща за спиране на съоръжението;
2. неизправност в дистанционното управле-
ние на затворните органи, предназначени за
ограничаване и ликвидиране на повреди във
водопровеждащите съоръжения;
3. неизправности в системите за мазане и
охлаждане на агрегатите;
4. повишени вибрации на лагерите над до-
пустимите;
5. неизправности в съоръженията, приема-
щи и разпределящи изпомпваните водни коли-
чества, които могат да доведат до заливане на
площи и съоръжения или да се създадат други
опасности;
6. кота на засмукване, създаваща условия за
кавитация на работното колело.
Чл. 302. В съответствие с вътрешната инст-
рукция за експлоатация периодично се контро-
лира времетраенето на:
1. отварянето и затварянето на спирателния
шибър на нагнетателната страна;
2. задействането на обратния клапан след
помпата и предизвикания от това воден удар в
тръбопровода;
3. въртенето на помпата след изключване от
работа до пълното спиране;
4. процеса при внезапно изключване на пом-
пата при отпадане на електрозахранването.
Чл. 303. (1) Устройствата за облекчаване на
водния удар в тръбопровода се поддържат в
състояние, което осигурява плътно затваряне
без никакви пропуски при нормално налягане и
нормални условия на експлоатация.
(2) При воден удар не се допуска заливане
съоръженията от изпуснатата вода. За изпусна-
тата вода се осигурява отвеждането в дренажи.
Чл. 304. (1) Вибрациите на помпените агре-
гати да не надвишават стойностите за хидро-
турбинните уредби, посочени в чл. 288. Вибра-
циите се измерват на носачите на лагерите и
опорите на аксиалните (петовите) лагери на
вертикалните помпени агрегати и на стойките
за хоризонталните агрегати.
(2) Вибрациите на лагерите на електродви-
гателите, задвижващи помпи, се контролират
самостоятелно, като допустимите стойности се
посочват от производителите.
Чл. 305. Не се допускат режими на работа
при експлоатация на помпената станция през
зимния период, водещи до повреди или разру-
шаване на съоръжения от замръзване.
Чл. 306. Основен ремонт на помпен агрегат
и помпена станция се извършва в зависимост
от техническото им състояние и работните ча-
сове в срокове и обеми, определени с вътреш-
ните инструкции за експлоатация и местните
условия.
Г л а в а  о с е м н а д е с е т а
ТЕХНИЧЕСКО ВОДОСНАБДЯВАНЕ
Чл. 307. Системите и съоръженията на тех-
ническото водоснабдяване на енергийните обек-
ти се експлоатират така, че да се осигурява:
1. непрекъснато подаване на вода за охлаж-
дане, противопожарни и други нужди в необхо-
димите количества и с изискваното качество;
2. предотвратяване на замърсяването на сис-
темите за техническо водоснабдяване и конден-
заторите на турбините;
3. опазване на околната среда от отработени
замърсени технически води.
Чл. 308. (1) За избягване на отложения в
тръбите на кондензаторите и другите топлооб-
менни апарати, корозия, цъфтеж на водата в
езерата за охлаждане или обрастване на систе-
мите за техническо водоснабдяване с водна
растителност се провежда постоянна профилак-
тика, съобразена с местните условия.
(2) Периодичното почистване на кондензато-
рите, циркулационните тръбопроводи и канали
може да се използва само като временна мярка.
(3) Унищожаването на водната растителност
и борбата с цъфтежа на водата с химически спо-
соби се допускат от компетентния орган само след
преценка за влиянието върху околната среда.
Чл. 309. (1) При системите за оборотно во-
доснабдяване с охладителни кули и разпръск-
вателни устройства, когато водата за охлажда-
не образува карбонатни отложения в топлооб-
менните апарати, се извършва продухване или
обработване на водата с химикали.
(2) При системите за оборотно водоснабдя-
ване с езера охладители се извършва обмен на
водата, през периода с най-добро качество на
водата в захранващия източник. В случай, че
при обмена на водата карбонатната твърдост
не намалява, се прилага киселинно промиване
на тръбите на топлообменните апарати.
Чл. 310. Изхвърлянето на  вода от системата
за оборотно водоснабдяване, обработена с хи-
микали, се извършва при спазване на нормите
за опазване на околната среда.
Чл. 311. Експлоатацията на хидротехничес-
ките съоръжения от системите за техническо
водоснабдяване и контролът на тяхното състо-
яние се извършват съгласно изискванията на
глава четиринадесета.