Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 66

СТР.  66	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  91
в сградите с максимална височина на преби­
ваване на хора над 25 m се предвижда една 
от мерките съгласно т. 5 от приложение № 8.“
4. В ал. 6 думите „строежи с височина над 
28 m“ се заменят със „сгради с максимална 
височина на пребиваване на хора над 25 m“.
5. В ал. 8 думата „строежа“ се заменя със 
„сградата“.
§ 164. В чл. 331 думите „строежи с височина 
над 28 m“ се заменят със „сгради с максимална 
височина на пребиваване на хора над 25 m“.
§ 165. В чл. 333 думите „строежи с височина 
над 28 m“ се заменят със „сгради с максимална 
височина на пребиваване на хора над 25 m“.
§ 166. Член 334 се изменя така:
„Чл. 334. Автоматична пожарогасителна 
инсталация се проектира за всички помещения 
(с изключение на санитарно-хигиенните поме­
щения, вентилационните камери и др. под.) в 
сгради с максимална височина на пребиваване 
на хора над 25 m съгласно приложение № 1.“
§ 167. В чл. 335 се правят следните изме­
нения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се из­
меня така:
„(1) За осигуряване на достъп до сгради 
с максимална височина на пребиваване на 
хора над 25 m (с пожарни автомеханични 
стълби или подемници) най-малко от едната 
страна на сградата се предвиждат площадка 
с размери най-малко 12,5 m х 15,0 m, която се 
сигнализира, и път до нея с широчина най-
малко 3,50 m. Площадката и пътят до нея се 
предвиждат с настилка съгласно чл. 27, ал. 3.“
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Откъм страната на площадката по ал. 1 
не се разрешава разстоянието между ниската и 
високата част на сградата да е повече от 5 m.
(3) Разстоянието от близката страна на 
площадката по ал. 1 до проекцията върху 
терена на най-изпъкналата външна стена на 
сградата (фиг. 19) не трябва да бъде повече 
от 5 m.
Фиг. 19“.
3. Досегашната фиг. 19 се заличава.
§ 168. В чл. 336 думите „от I или II степен 
на огнеустойчивост или от стоманени кон­
струкции“ се заменят със „с конструктивни 
елементи от продукти с клас по реакция на 
огън А1 или А2“.
§ 169. В чл. 345 ал. 2 се изменя така:
„(2) Устройствата за управление и индикация 
на пожароизвестителните системи се предвиж­
дат в помещението на блоковия или централния 
пулт за управление на електрическата централа.“
§ 170. В основния текст на чл. 346, ал. 1 
думите „от I, II степен на огнеустойчивост 
или от пожаронезащитени стоманени кон­
струкции“ се заменят със „с конструктивни 
елементи от продукти с клас по реакция на 
огън А1 или А2“.
§ 171. В чл. 350 се правят следните изме­
нения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) В електрическите централи (с изклю­
чение на фотоволтаичните електрически цен­
трали) кабелите в системите за безопасност 
и кабелите в съоръженията, предназначени 
за производство, преобразуване, трансформа­
ция, пренос и разпределение на електрическа 
енергия, се предвиждат с клас по реакция на 
огън Aca, B1ca, B2ca или Сса или се полагат в 
тръби или затворени канали с минимален 
клас по реакция на огън А2.
(2) В кабелни съоръжения, електромашинни 
помещения или електрически помещения на 
електрически централи кабелите се предвиждат 
с клас по реакция на огън Aca, B1ca, B2ca или Сса 
или се полагат в тръби или затворени канали 
с минимален клас по реакция на огън А2.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Допуска се изискванията по ал. 1 и 2 
да не бъдат спазени, ако е изпълнено едно от 
следните условия:
1. кабелите са положени в непроходими 
подземни канали с минимален клас по ре­
акция на огън А2;
2. кабелите са с минимална класификация 
Р (РН) 30.“
§ 172. Създават се чл. 350а и 350б:
„Чл. 350а. (1) Фотоволтаичните електриче­
ски централи за производство на електрическа 
енергия от слънчева енергия, предвидени за 
монтаж към сгради и постройки, в т.ч. върху 
покривните и фасадните им конструкции и 
в прилежащите им поземлени имоти, се из­
граждат при спазване на следните изисквания:
1. фотоволтаичните модули (панели) към 
покривите на сградите и постройките може да 
бъдат монтирани върху покрива или да бъдат 
вградени (интегрирани) в покрива;
2. фотоволтаичните модули се монтират 
върху покриви, които отговарят на едно от 
следните изисквания:
а) при покриви с външна топлинна изо­
лация:
аа) топлоизолационният продукт е с клас 
по реакция на огън не по-нисък от А2, като