Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 82

С Т Р .  82
Д Ъ Р Ж А В Е Н   ВЕ С Т Н И К
Б Р О Й  81
да се извършва при необходимост в зависимост
от нейното състояние и срок на експлоатация.
Чл. 719. (1) Техническото обслужване на
акумулаторните уредби се извършва от специ-
ално обучен персонал.
(2) За всяка акумулаторна батерия се води
дневник за извършените цикли на разряди и
изравнителни заряди и за измерените стойнос-
ти на изолационното съпротивление, капаци-
тета на батерията и напрежението върху отдел-
ните елементи.
(3) Сроковете за контрол на основните пара-
метри на акумулаторните уредби се определят
с местна инструкция, съобразена с технически-
те изисквания на производителите на уредбите.
Чл. 720. Акумулаторните батерии в закрито
изпълнение или в специално изпълнение без
течен електролит се експлоатират в съответст-
вие с изискванията на производителя.
Чл. 721. Основен ремонт на акумулаторните
уредби се извършва при необходимост в зависи-
мост от състоянието им, срока на експлоатация
и режима на работа.
Г л а в а  ч е т и р и д е с е т
и  ч е т в ъ р т а
ЗАЩИТА ОТ ПРЕНАПРЕЖЕНИЯ
Чл. 722. (1) На всеки енергиен обект се под-
държа сигурна защита от пренапрежения на
електрическите уредби, съоръженията и елек-
тропреносните линии в съответствие с изиск-
ванията на Наредбата за устройство на елект-
рическите уредби по чл. 70, ал. 1, т. 1 ЗЕЕЕ.
(2) За организиране на експлоатацията и
поддържането на средствата за защита от пре-
напрежения на енергийните обекти се комплек-
туват и поддържат актуални схеми и данни,
както следва:
1. схема на мълниезащитата с очертания на
защитните зони на мълниеотводите, осветител-
ните мачти, високите метални и железобетон-
ни конструкции;
2. схема на заземителното устройство с дан-
ни за дължината и количеството на заземява-
щите електроди, означенията на местата на
присъединяване на устройствата за защита от
пренапрежения, заземяващите проводници към
съоръженията и порталите с мълниеотводи;
3. паспортни данни за импулсните изпитва-
телни напрежения на съоръженията и за харак-
теристиките на устройствата за защита от пре-
напрежения;
4. схема на разполагането на устройствата
за защита от пренапрежения с разстоянията по
ошиновката между тях и защитаваните елект-
рически съоръжения;
5. данни за мълниезащитата и заземителни-
те съпротивления на електропроводните линии
в подходите им към електрическите уредби,
както и данни за проводимостта на почвата по
трасето на линиите и на територията на елект-
рическите уредби;
6. данни за пресичане на електропроводните
линии помежду си и с комуникационни линии;
7. данни за най-често поразяваните от мъл-
нии електропроводни линии или участъци от тях;
8. данни за степента на замърсяване на изо-
лацията на електропроводните линии и елект-
рическите уредби.
Чл. 723. (1) Не се разрешава окачването на
проводници от въздушни линии за напреже-
ние до 1 kV към конструкциите на ОРУ, осве-
тителните мачти и съоръжения с монтирани
мълниеотводи.
(2) За линиите по ал. 1 се използват кабели
с метална обвивка или кабели, положени в
метална тръба. Металната обвивка на кабели-
те и металните тръби се заземяват.
(3) Въвеждането на кабелите във взривоо-
пасни или пожароопасни помещения се извър-
шва в съответствие с инструкциите за мълние-
защита на сгради и съоръжения.
Чл. 724. (1) Всяка година преди настъпване-
то на гръмотевичния сезон се извършва про-
верка на средствата за защита от пренапреже-
ния и се осигурява тяхната изправност и рабо-
тоспособност.
(2) При проверката в електрическите уред-
би и трансформаторните постове се извършва
външен оглед на средствата за защита от пре-
напрежения и се отчитат показанията на броя-
чите, регистриращи броя на заработванията.
(3) При обходите на трасето на електропро-
водните линии се извършва оглед на мълниеза-
щитните въжета и на линейната изолация.
(4) Констатациите от огледите и обходите се
записват в оперативните дневници и в съответ-
ните обходни листове. Събраните данни трябва
да са достатъчни за оценяване надеждността на
защитата от пренапрежения и при необходи-
мост се предприемат мерки за повишаване на
ефективността є.
(5) Периодичността и обемът на измервани-
ята за установяване на работоспособността и
характеристиките на използваните средства за
защита от пренапрежения се определят в съот-
ветствие с утвърдените инструкции за изпитва-
не на електрическите съоръжения.
(6) Средствата за защита от пренапрежения
за всички класове напрежения се поддържат
постоянно включени в работа.
Чл. 725. (1) Начинът на заземяване на звез-
дния център на мрежите средно напрежение 6ч35
kV и изискванията към устройствата за заземя-
ване се определят в Наредбата за устройство на
електрическите уредби по чл. 70, ал. 1, т. 1 ЗЕЕЕ.
(2) Измерването на капацитивните токове при
земно съединение се извършва при въвеждане в
експлоатация на устройствата за заземяване и
при значителни изменения в конфигурацията на
мрежата най-малко веднъж на 5 години.
Чл. 726. (1) Заземяване на звездния център
на мрежите 6ч35 kV чрез дъгогасителен реак-
тор, активно съпротивление или комбинация
от двете се извършва, когато капацитивният
ток на мрежата при земно съединение е по-
голям от 10 А.
(2) При мрежи с напрежение 6ч35 kV, към
които са присъединени директно генератори и
двигатели, звездният център се заземява чрез
активно съпротивление, когато капацитивни-
ят ток при земно съединение е по-голям от 5 А.