Държавен вестник, бр. 77, 2000 г., стр. 16

С Т Р .  16
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  77
Чл. 100. (1) Оперативният дежурен персо-
нал изпълнява дежурството си по график.
(2) В случай на неявяване за дежурство на
следващия по графика дежурният на смяна тряб-
ва да уведоми прекия си ръководител и да про-
дължи дежурството до идване на новата смяна.
(3) Дежурните, които приемат смяната, са
длъжни да се запознаят със:
1. измененията в нормалната работа на обек-
та, състоянието на работещите, състоянието на
основните съоръжения, предстоящи превключ-
вания или извеждане в ремонт;
2. всички записи в оперативния дневник,
направени след тяхното последно дежурство;
3. оперативните и административните раз-
пореждания;
4. доклада на предаващия смяната дежурен.
(4) При констатирани нередности дежурният
уведомява преките си оперативни ръководители.
(5) Предаването и приемането на смяната се
оформя в оперативния дневник с подписи.
(6) В началото на своето дежурство приели-
те смяна дежурни са длъжни да съберат актуал-
на информация съобразно обхвата на своята
дейност и да направят необходимите записи в
оперативния дневник или на типова бланка.
Чл. 101. (1) Забранява се предаването и при-
емането на смяна по време на аварийни съби-
тия или тежки нарушения в нормалната работа
на обекта или ЕЕС, както и по време на опера-
тивни превключвания. В тези случаи дежурни-
ят персонал, който постъпва на смяна, е длъ-
жен да окаже помощ на предаващия смяната
персонал под негово ръководство.
(2) Приемане на смяната се разрешава само
след постигане на установен режим или след
пълното нормализиране на режима на обекта.
Чл. 102. Дежурните водят оперативната и
друга документация съгласно разпоредбите на
глава десета.
Чл. 103. Дежурните са длъжни да събират и
регистрират оперативната информация за на-
рушенията в нормалната работа на съоръжени-
ята и действието на релейната защита, автома-
тиката и противоаварийната автоматика.
Г л а в а  с е д м а
РЕД ЗА ОФОРМЯНЕ НА ЗАЯВКИ
Раздел I
Необходимост от подаване на заявки за извър-
шване на работа по съоръженията в електро-
енергийните обекти
Чл. 104. Оформяне на заявки за извършване
работа по съоръженията в електроенергийните
обекти се извършва в следните случаи:
1. въвеждане в експлоатация или пробно
включване на нови съоръжения и енергийни
обекти;
2. провеждане на изпитвания на енергий-
ните съоръжения, свързани с превключвания
или промени в схемата на енергийните обек-
ти и ЕЕС, както и в режима на работа на ре-
лейната защита, автоматиката и противоава-
рийната автоматика;
3. извеждане от работа или от резерв на съ-
оръжения, свързани с производството, прено-
са, преобразуването и разпределението на елек-
троенергия, както и на релейната защита, авто-
матиката и противоаварийната автоматика и
средствата на автоматизираната система за
диспечерско управление;
4. прекратяване доставките на електро-
енергия при неизпълнение на договорите от
страна на потребителите, присъединени към
преносната мрежа или към разпределителни-
те мрежи.
Раздел II
Заявки до Централното диспечерско управление
Чл. 105. Заявките до ЦДУ се подават от на-
чалника на ТДУ.
Чл. 106. Началникът на ЦДУ, а в негово
отсъствие главният диспечер, разрешава заяв-
ките за:
1. извеждане на електропроизводствени мощ-
ности в планов основен или среден ремонт;
2. прекратяване доставките на електроенер-
гия при неизпълнение на договорите от потре-
бителите, директно свързани към преносната
мрежа.
Чл. 107. Главният диспечер, а в негово от-
съствие началникът на отдел “Оперативно-дис-
печерски”, разрешава заявките за:
1. провеждане на изпитвания на енергийни
съоръжения;
2. работа по съоръжения, блокиращи мощ-
ности над 5 MW;
3. въвеждане на нови съоръжения и енергий-
ни обекти с работни мощности над 5 MW;
4. работа по съоръжения в електрическите
централи и системни подстанции, от които се
определя сигурността на работа на обектите,
дадени в списък, одобрен от ЦДУ;
5. работа по съоръжения с напрежение 110
kV в случаи на промяна на режима на релейна-
та защита, автоматиката и противоаварийната
автоматика при извършване на реконструкции,
свързани с временна промяна на конфигураци-
ята на мрежата с напрежение 110 kV;
6. работа по устройствата на ПАА;
7. работа по релейните защити и автомати-
ката на съоръженията с напрежение 220 kV и
по-високо;
8. средства на АСДУ първа група;
9. извеждане на електропроизводствени мощ-
ности в текущ или извънпланов ремонт.
Чл. 108. Началникът на отдел “Оперативно-
диспечерски” разрешава заявките за:
1. работа по съоръженията на преносната
мрежа с напрежение 220 kV и по-високо;
2. работа по средствата за регулиране на
напрежението в преносната мрежа;