Държавен вестник, бр. 49, 2013 г., стр. 46

СТР.  46	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  49
гателя в случай на нарушения при експлоа-
тацията, средства за измерване и индикатори 
за извършване на контрол и наблюдения на 
водното ниво, дебита и налягането, които 
създават помпите, оборотите на двигателите, 
напрежението и силата на електрическия ток, 
фактора на реактивна мощност, концентра-
цията на газови смеси, работните часове на 
помпените агрегати и др.
(2) При съвместна работа на два или повече 
помпени агрегата системата за управление 
трябва да осигурява възможност за измене-
ние на последователността на включването 
и изключването им.
(3) Системата за управление трябва да 
осигурява последователно включване в работа 
на работните и резервните помпени агрегати. 
Чл. 55. При проектирането на канализаци-
онни помпени станции се извършат изследва-
ния за възможно възникване на хидравличен 
удар, като се предвиждат ефективни средства 
за предотвратяването му или за намаляване 
на въздействието му върху помпите, тръбо-
проводите и арматурите.
Г л а в а  т р е т а
ПРОЕКТИРАНЕ НА ВАКУУМНИ КАНА-
ЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ
Чл. 56. (1) Вакуумните канализационни 
мрежи се проектират за събирането и отвеж-
дането на битови отпадъчни води при спазване 
изискванията на тази наредба и в съответствие 
с БДС EN 1091 „Вакуумни канализационни 
системи извън сгради“.
(2) Вакуумни канализационни мрежи може 
да се предвиждат при следните условия:
1. в равнинни терени;
2. при разделни канализационни мрежи за 
битови отпадъчни води;
3. в населени места с малка плътност на 
застрояване и на изграденост на уличните 
подземни и надземни мрежи и съоръжения;
4. при неблагоприятни почвени усло-
вия – високо ниво на подпочвените води, 
опасност от пропадания, скалисти почви и др.;
5. при наличието на естествени и/или из-
куствени препятствия – водни течения, кому-
никационни и обслужващи съоръжения и др.;
6. в обекти със сезонно действие – курортни 
комплекси и др.
Чл. 57. При проектирането на вакуумни 
канализационни мрежи се отчитат следните 
функционални изисквания:
1. предотвратяване на запушвания на смука-
телните вентили и вакуумните тръбопроводи;
2. предотвратяване на препълвания на 
мрежата или тяхното ограничаване до опре-
делените проектни честоти;
3. ограничаване на претоварванията на 
сградните събирателни шахти и вакуумните 
тръбопроводи до определените проектни 
честоти;
4. вакуумните канализационни мрежи да не 
въздействат неблагоприятно върху околните 
сгради и съоръжения;
5. осигуряване на водонепропускливостта 
и въздухонепропускливостта на мрежата;
6. предвиждане на мерки за ограничаване 
на миризмите;
7. спазване на нормативните изисквания 
за пожарна безопасност и взривобезопасност;
8. спазване на нормите за допустимо ниво 
на шум в сградите и извън тях.
Чл. 58. (1) При проектирането на сград-
ни събирателни шахти се спазват следните 
условия:
1. да събират битовите отпадъчни води от 
сградите, които посредством смукателните 
вентили да се отвеждат във вакуумните учас-
тъци на вакуумната канализационна мрежа;
2. да са водонепропускливи;
3. да са проектирани от строителни продук­
ти, които са корозионоустойчиви и годни за 
употреба в контакт с отпадъчни води;
4. да имат гладки вътрешни повърхности;
5. да не създават възможност за образуване 
на „мъртви“ зони;
6. да са устойчиви на външни и вътрешни 
натоварвания;
7. да са защитени срещу проникването на 
повърхностни води.
(2) Допуска се в една сградна събирателна 
шахта да се включат повече от едно сградни 
канализационни отклонения.
(3) Събирателният резервоар на сградните 
събирателни шахти се предвижда с резервен 
обем, равен най-малко на 25 % от средното 
денонощно водно количество, за случаите 
на спиране на електрическото захранване и 
други аварийни ситуации.
(4) При проектирането на събирателните 
резервоари на сградните събирателни шахти 
се осигурява тяхната вентилация за предот­
вратяване на появата на вакуум в сградната 
канализационна инсталация и изсмукване на 
водата от сифоните при работата на уличната 
вакуумна канализационна мрежа.
Чл. 59. (1) Смукателните вентили в сград-
ните събирателни шахти се предвиждат с 
управляващо устройство, което да ги отваря и 
затваря отново след преминаването на сместа 
от засмукваните отпадъчни води и въздух от 
събирателните шахти. 
(2) Когато в сградните събирателни шахти 
се предвиждат смукателни вентили, те се про-
ектират така, че да се отварят при минимална 
стойност на вакуум 15 kРа и да останат в това 
състояние, докато бъде изсмукан работният 
воден обем на събирателните шахти. Когато 
стойностите на вакуума станат по-малки от 
15 kРа, смукателните вентили трябва да се 
затварят автоматично.
(3) Не се допуска вентилационните тръби 
на смукателните вентили да бъдат потопени.