Държавен вестник, бр. 75, 2013 г., стр. 26

СТР.  26	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  75
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Класификацията по огнеустойчивост 
на строителните конструкции и елементи по 
ал. 2, т. 3 е дадена в приложение № 5.“
5. Алинея 5 се отменя.
§ 11. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Елементите на строителните кон-
струкции се проектират така, че в зависимост 
от функциите им, определени в проекта, да 
отговарят на изискванията на приложимите 
критерии (R, Е, I, W) за определен период, 
както следва: за носещи елементи – R; за 
преграждащи носещи елементи – R, Е и I 
(W), и за преграждащи неносещи елемен-
ти – Е, I (W).“
§ 12. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Сградите или части от тях (разделени с 
брандмауер, изпълнен по цялата височина на 
сградата в непрекъснат вертикален план, които 
имат най-малко по един независим евакуацио-
нен път, водещ до краен евакуационен изход към 
околната среда на кота терен) се подразделят 
на степени на огнеустойчивост в зависимост 
от огнеустойчивостта на строителните им кон-
структивни елементи съгласно табл. 3.“
2. В ал. 3:
а) в основния текст думите „ал. 2 или 3“ 
се заменят с „ал. 3“;
б) в т. 2 и 4 думата „кутиеобразно“ се 
заличава.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Допуска се използването на пожароне-
защитени стоманени конструкции за сгради, 
за които е допустима V степен на огнеустой-
чивост, както и за следните видове сгради:
1. сгради от категория по пожарна опасност 
Ф5Д – без ограничения в максимално допус-
тимата застроена площ между брандмауерите 
и с височина до 28 m;
2. едноетажни сгради (и с височина до 28 m) 
от категория по пожарна опасност Ф5Г – с 
максимално допустима застроена площ между 
брандмауерите 10 500 m2;
3. едноетажни сгради (и с височина до 28 m) 
от категория по пожарна опасност Ф5В – с 
максимално допустима застроена площ между 
брандмауерите 1500 m2, а при осигуряване 
на автоматична ПГИ площта може да бъде 
увеличена петкратно;
4. едноетажни сгради (и с височина до 
28 m) от класове на функционална пожарна 
опасност Ф1 – Ф4 – с максимално допустима 
застроена площ между брандмауерите 500 m2, а 
при осигуряване на автоматична ПГИ площта 
може да бъде увеличена двукратно.“
4. Таблица 3 се изменя така:
„Таблица 3
Степен
на
огнеустой-
чивост
на сградите
Минимална огнеустойчивост на конструктивните елементи на сградите
колони 
и рамки
външни и 
вътрешни 
носещи 
стени
външни и 
вътрешни 
неносещи 
стени
стени на 
евакуацион-
ни коридори 
и фоайета
между-
етажни 
преградни 
конструк-
ции 
стени 
на 
стъл-
бища
площадки 
и рамена 
на стъл-
бища
покривна 
конструк-
ция със 
защита 
съгласно 
колона 6
покривна 
конструк-
ция без 
защита 
съгласно 
колона 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Критерии за 
огнеустойчи-
вост
R
REI
EI
EI
REI
EI
R
R или RE
R или RE
I
150
150
30
60
90
120
90
не се нор-
мира
60
II
120
120
30
60
60
90
60
не се нор-
мира
45
III
60
60
15 
30
45
60
45
не се нор-
мира
30
IV
30
30
15 
15 
15 
30 
30
не се нор-
мира
15 
V
Не се нормира
Забележки:
1. Когато подземните етажи в сградите са повече от един, конструктивните елементи на подземните 
етажи се изпълняват с огнеустойчивост, съответстваща на допустимата за сградата, но не по-ниска от 
изискващата се за сгради от ІІ степен на огнеустойчивост.
2. Изискването за класа по реакция на огън на строителните продукти, от които са изработени кон-
структивните елементи, е съгласно чл. 14, ал. 10.
3. Минималните изисквания към конструктивните елементи на външните открити евакуационни 
стълбища са определени в чл. 51.