Държавен вестник, бр. 92, 2022 г., стр. 20

СТР.  20	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  92
ство, пренос и разпределение на топлинна 
енергия (ДВ, бр. 68 от 2005 г.) (Наредба № 15 
от 2005 г.).
Чл. 31. (1) Показателят на енергийни 
характеристики „годишно потребление на 
енергия за вентилация“ се определя с от­
читане на енергийните характеристики на 
конкретната вентилационна система. 
(2) При определяне на показателя по ал. 1 
се включва и топлинният коефициент на 
ефективност при оползотворяване на топли­
ната на отработения въздух (ефективност на 
рекуперация на топлина) – nr,min,%. 
Чл. 32. (1) При проектиране на нови сгради 
ефективността на рекуперацията на топлина 
се избира от продуктовата информация за 
екодизайн на конкретен вентилационен аг­
регат с оползотворяване на отпадна топлина 
(HRS) съгласно изискванията на приложи­
мите мерки (делегирани регламенти) по 
прилагане на Директива 2009/125/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 21 
октомври 2009 г. за създаване на рамка за 
определяне на изискванията за екодизайн към 
продукти, свързани с енергопотреблението 
(ОВ L 285, 31.10.2009 г.). 
(2) Когато не е налична продуктова ин­
формация по ал. 1, изчисленията на показа­
теля на енергийни характеристики „годишно 
потребление на енергия за вентилация“ 
(kWh) и специфичната му стойност (kWh/
m2) се извършват с минимални стойности на 
топлинния коефициент на ефективност на 
рекуперирането на топлина, както следва:
1. за жилищни сгради или помещения в 
жилищни сгради минималният топлинен 
к.п.д. е ηt,min = 70 % за всички вентилаци­
онни агрегати;
2. за нежилищни сгради минималният 
топлинен к.п.д. е ηt_nrvu,min = 73 % за всички 
двупосочни вентилационни агрегати (ДВА) 
с изключение на подвижните HRS в ДВА 
и ηt_nrvu,min = 63 % на подвижна HRS в ДВА.
Чл. 33. (1) При обследване на съществуващи 
сгради показателят на енергийни характерис­
тики „потребление на енергия от вентилация“ 
(kWh) и специфичната му стойност (kWh/m2)
се определя с отчитане параметрите на 
конкретната вентилационна система, които 
се установяват с измервания и изчисления 
по реда на Наредба № Е-РД-04-1 от 2022 г.
(2) При обследване на съществуващи сгра­
ди енергоспестяващите мерки по вентилаци­
онните системи се предписват с енергийни 
характеристики съгласно изискванията за 
нови сгради. 
Чл. 34. В сгради с механична вентилация 
за доставяне на пресен въздух показателят 
на енергийни характеристики „общи топ­
линни загуби от инфилтрация на външен 
въздух“ (kW) се изчислява в зависимост от 
параметрите на вентилационната система 
при спазване на изискванията за дебит на 
пресния въздух на човек (m3/h/човек) съ­
гласно Наредба № 15 от 2005 г.
Чл. 35. В сгради без механична вентила­
ция за доставяне на пресен въздух показа­
телят на енергийни характеристики „общи 
топлинни загуби от инфилтрация на външен 
въздух“ (kW) се изчислява с кратност на 
неорганизирания въздухообмен (n) на вът­
решния с външния въздух не по-малка от 
0,41 h-1 и не по-голяма от 1,0 h-1.
Чл. 36. (1) При проектиране на нови ин­
сталации в сгради с генератор на топлина и/
или студ термопомпа показателите на енер­
гийни характеристики „годишно потребление 
на енергия за отопление“ (kWh) и „годишно 
потребление на енергия за охлаждане“ (kWh) 
се изчисляват въз основа на стойностите 
на сезонния коефициент на преобразуване 
в работен режим – SCOPon за отоплителен 
период и въз основа на сезонния коефици­
ент на енергийна ефективност в работен 
режим – SEERon за охладителен период. 
(2) За целите на изчисленията по ал. 1 
коефициентите SCOPon и SEERon се избират 
от продуктовата информация за екодизайн 
съгласно изискванията на приложимия де­
легиран регламент – мярка по прилагането 
на Директива 2009/125/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 21 октомври 
2009 г. за създаване на рамка за опреде­
ляне на изискванията за екодизайн към 
продукти, свързани с енергопотреблението 
(ОВ L 285, 31.10.2009 г.). Сезонните коефи­
циенти на енергийна ефективност в рабо­
тен режим – SCOPon и SEERon, отчетени от 
продуктовата информация за екодизайн на 
термопомпите, се адаптират към местните 
климатични условия на дадено географско 
местоположение в Република България. 
Адаптирането на стойностите на показате­
лите SCOPon и SEERon се извършва съгласно 
част осма от приложение № 1 въз основа на 
методите от БДС EN 15316-4-2 „Енергийни 
характеристики на сгради. Метод за изчис­
ляване на енергийните потребности и ефек­
тивността на системите. Част 4-2: Системи 
за отопляване на помещения с генериране 
на топлина, термопомпени системи, модули 
М3-8-2, М8-8-2“ или по друг приложим на­
ционално приет изчислителен метод.
Чл. 37. (1) Показателят на енергийни 
характеристики „годишно потребление на 
енергия за отопление“ (kWh/год.) при нови и 
съществуващи сгради, в които се използват 
локални отоплителни източници, за които 
не е налична продуктова информация от 
производителя им, се допуска да се изчисли 
със сезонна енергийна ефективност съгласно 
данните в таблица 6.