Държавен вестник, бр. 10, 2015 г., стр. 36

СТР.  36	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  10
3.7. Технически изисквания към някои продук­
ти, доставени на строежа, потребяващи енергия 
(осветление и уреди).
3.7.1. Светлинен поток за консумирана мощ-
ност на източника на светлина или светлинен до-
бив на източника за вграждане в осветителите:
• Компактни флуоресцентни осветители – не 
по-малко от 70 lm/W;
• Флуоресцентни осветители – не по-малко от 
70 lm/W;
• Натриеви осветители – не по-малко от 
120 lm/W;
• Метал-халогенидни осветители – не по-мал-
ко от 60 lm/W.
3.7.2. Светлинен добив на източника за вграж-
дане в осветителите – за светодиодни, не по-мал-
ко от 60 lm/W
Енергиен клас на осветителя – препоръчва се 
клас A, съгласно Регламент (ЕО) 874/2012.
Енергиен клас на баласта съгласно Регламент 
(ЕО) 245/2009 и Регламент (ЕО) 347/2010.
Среден (номинален) период на работа, по вре-
ме на който известен брой осветители отказват 
напълно:
Компактни флуоресцентни осветители – 50 %, 
за не по-малко от 20 000 часа;
Флуоресцентни осветители – 50 %, за не по-
малко от 15 000 часа;
Натриеви осветители – 50 %, за не по-малко 
от 15 000 часа.
Намаляване на светлинния поток – за свето-
диодни осветители: не повече от 30 %, за не по-
малко от 50 000 часа.
Всички светлотехнически параметри на осве-
тителя се удостоверяват с протокол от изпитва-
телна лаборатория.
В случаите, когато се ползва самостоятелно 
източник на светлина за директна замяна, негови-
те технически параметри се удостоверяват, като 
изрично се подчертава, че става въпрос за използ-
ван светлинен източник, а не за осветител. 
3.8. Технически изисквания към термопомпи. 
Техническите изисквания се отнасят за ми-
нимален COP (коефициент на преобразуване на 
енергията). Според вида на термопомпата се пре-
поръчват да се залагат следните изисквания:
Вид на термопомпата:	
СОР:
Солов разтвор – вода	
– 3.5 
Вода – вода	
– 4.0 
Въздух – въздух	
– 3.5
Въздух – вода	
– 3.5 
Директен обмен земя, свързана с вода	
– 4.0
3.9. Технически изисквания към водогрейни котли. 
Вид на котела
Мощност
(kW)
КПД при номинална мощност
КПД при частичен товар
средна тем-
пература на 
водата (в °С)
изисквания за 
КПД, изразен 
в % 
средна темпера-
тура на водата 
(в °С)
изисквания за КПД, 
изразен 
в %
Стандартни 
котли
4 – 400 
70 
>/= 84+2 logPn
>= 50 
>/= 80+3 logPn
Нискотемпера-
турни котли (1)
4 – 400 
70 
>/= 87,5+1,5 
logPn
40 
>/= 87,5+1,5 logPn
Газокондензи-
ращи котли
4 – 400 
70 
>/= 91+1 logPn
30 (2)
>/= 97+1 logPn
Подобрени 
кондензацион-
ни котли
4 – 400
70
94,0 +1,0 * logPn
Година на про-
изводство
Котли на био-
маса с естест-
вена тяга 
Произведени 
преди 1978 г.
70
78,0+2,0 * 
log(ФPn /1000)
50
72,0+3,0 * 
log(ФPn/1000)
Произведени 
1978 – 1994 г.
70
80,0+2,0 * 
log(ФPn /1000)
50
75,0+3,0 * 
log(ФPn/1000)
Произведени 
след 1994 г.
70
81,0+2,0 * 
log(ФPn /1000)
50
77,0+3,0 * 
log(ФPn/1000)
Котли на био-
маса с изкуст-
вена тяга
Произведени 
преди 1978 г.
70
80,0+2,0 * 
log(ФPn /1000)
50
75,0+3,0 * 
log(ФPn/1000)
Произведени 
1978 – 1986 г.
70
82,0+2,0 * 
log(ФPn /1000)
50
77,5+3,0 * 
log(ФPn/1000)
Произведени 
1986 – 1994 г.
70
84,0+2,0 * 
log(ФPn /1000)
50
80,0+3,0 * 
log(ФPn/1000)
Произведени 
след 1994 г.
70
85,0+2,0 * 
log(ФPn /1000)(3)
81,5+3,0 * 
log(ФPn/1000)
(1) Включително кондензиращи котли, използващи течни горива.
(2) Температура на захранващата вода в котела.
(3) Топлинна мощност на котела при номинално налягане.