Държавен вестник, бр. 97, 2002 г., стр. 49

Б Р О Й  97
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  49
шване на периодичен преглед и технически и
организационни мерки за осигуряване на безо-
пасната експлоатация в този срок.
Чл. 341. (1) До определената дата за извър-
шване на техническия преглед собственикът или
ползвателят на газопровода, газовото съоръже-
ние или инсталация трябва да осигури спиране,
почистване и възможност за извършване на
съответния преглед.
(2) Техническите прегледи се извършват в
присъствието на собственика или ползвателя
и/или на лицето, което поддържа газопровода,
газовото съоръжение или инсталация или кое-
то е извършило неговия монтаж, ремонт или
преустройство.
(3) Лицето, което поддържа газопровода,
газовото съоръжение или инсталация или кое-
то е извършило неговия монтаж, ремонт или
преустройство, е длъжно да осигури правоспо-
собен персонал и технически средства за извър-
шване на техническите прегледи.
Чл. 342. (1) Органите за технически надзор
записват резултатите от извършените периодич-
ни технически прегледи в ревизионните книги
чрез попълване на ревизионен акт, в който по-
сочват:
1. констатираните неизправности, наруше-
ния, дефекти и други несъответствия с норма-
тивните изисквания и/или техническата доку-
ментация и предписания за тяхното отстра-
няване;
2. разрешава ли се по-нататъшна експлоата-
ция на газовото съоръжение или инсталация и
при какви условия, или се спира, и причините
за това;
3. срока на следващия периодичен преглед;
4. стойността на работните параметри на
газовото съоръжение или инсталация, ако бъ-
дат намалени;
5. извършените допълнителни изпитвания и
изследвания—техния вид и резултатите от тях с
посочване на местата, откъдето са взети образ-
ците за изпитване, както и причините, които са
наложили тези изпитвания.
(2) След извършване на техническите прег-
леди по чл. 339, ал. 1, т. 1, 3 и 4 органите за
технически надзор съставят акт за технически
преглед със заключение за съответствието на
съоръжението с изискванията на наредбата.
(3) При констатирани нарушения, неизправ-
ности и дефекти, които не позволяват по-ната-
тъшна безопасна експлоатация, газовото съо-
ръжение или инсталация се спира от органите
за технически надзор по реда на чл. 347, ал. 1.
(4) Органите за технически надзор дават
писмени предписания и срокове за отстранява-
не на нарушенията, неизправностите и дефек-
тите. След изпълнение на предписанията раз-
решават експлоатацията на газовото съоръже-
ние или инсталацията, което се вписва в реви-
зионната книга.
Чл. 343. (1) Органите за технически надзор
извършват най-малко веднъж на 3 години про-
верка на обектите, в които се експлоатират
газови съоръжения или инсталации, която об-
хваща:
1. външен преглед на състоянието на газо-
провода, газовото съоръжение или инсталация;
2. наличието на персонал с необходимата
квалификация;
3. спазването на изискванията на наредбата;
4. поддържането в изправност на газовото
съоръжение или инсталация;
5. наличието на документацията, която тряб-
ва да се води и съхранява на обекта, и на доку-
ментите от прегледите и изпитванията, чието
извършване е задължение на собственика или
ползвателя;
6. наличието на организация за изпълнение
на газоопасни работи и за ликвидиране на ава-
рийни ситуации с газовото съоръжение или
инсталация.
(2) Органите за технически надзор съставят
акт за резултатите от извършената проверка,
който връчват срещу подпис на собственика или
ползвателя на газовото съоръжение или инста-
лация или на негов представител.
Чл. 344. Органите за технически надзор мо-
гат да извършват внезапни проверки и техни-
чески прегледи по своя инициатива, както и
технически прегледи по искане на собственика
или ползвателя на газовото съоръжение или
инсталация.
Раздел IV
Разрешаване на експлоатацията
Чл. 345. (1) Газопроводите, газовите съоръ-
жения и газовите инсталации се пускат в екс-
плоатация  след издаване на писмено разреше-
ние за това от органите за технически надзор,
които са ги регистрирали.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава по пис-
мено искане на собственика или ползвателя
на газопровода, газовото съоръжение или ин-
сталация и след положителен резултат от пър-
воначален технически преглед по чл. 339,
ал. 1, т. 1 и изпълнение на изискванията на
чл. 247, ал. 2.
(3) В 10-дневен срок от получаването на
писменото искане органите за технически над-
зор издават писмено разрешение за експлоата-
ция на газопровода, газовото съоръжение или
инсталация, ако са изпълнени изискванията по
ал. 2, а ако не са изпълнени—в същия срок
мотивират писмено отказа си да издадат разре-
шение.
(4) Едновременно с издаването на разреше-
ние за експлоатация органите за технически
надзор заверяват с печат ревизионната книга
по чл. 342, ал. 1 и я предават за съхраняване на
собственика или ползвателя на газопровода,
газовото съоръжение или инсталация.