Държавен вестник, бр. 107, 2004 г., стр. 47

Б Р О Й  107
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  47
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ
НАРЕДБА № 6
от 25 ноември 2004 г.
за технически правила и нормативи за проек-
тиране, изграждане и ползване на обектите и
съоръженията за пренос, съхранение, разпре-
деление и доставка на природен газ
Г л а в а  п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят технически-
те правила и нормативи за проектиране, из-
граждане и ползване на обектите и съоръжени-
ята за пренос, съхранение, разпределение и дос-
тавка на природен газ, наричани по-нататък
“обекти и съоръжения за природен газ”, които
образуват:
1. газопреносната мрежа, наричана по-ната-
тък “преносната мрежа”;
2. подземните газохранилища (ПГХ);
3. газоразпределителните мрежи, наричани
по-нататък “разпределителните мрежи”;
4. промишлените газови инсталации;
5. сградните газови инсталации;
6. автомобилните газоснабдителни станции
за компресиран (сгъстен) природен газ.
Чл. 2. При проектирането на обектите и съ-
оръженията за природен газ се осигуряват:
1. безопасност при изграждането, нормал-
ната експлоатация и аварийните режими, кои-
то е възможно да бъдат предвидени;
2. надеждност при експлоатацията;
3. възможност за ремонтиране на сградите,
газопроводите и другите съоръжения;
4. сервитутите, определени с наредбата по
чл. 64, ал. 9 от Закона за енергетиката (ЗЕ).
Чл. 3. При изграждането на обектите и съо-
ръженията за природен газ се спазват одобре-
ните инвестиционни проекти и в строежите се
влагат строителни продукти (материали и из-
делия), съоръжения и уреди за природен газ,
които съответстват на техническите специфи-
кации, предвидени с проекта, на действащите в
Република България нормативни актове за оце-
няване на съответствието на продуктите и уре-
дите за природен газ и на изискванията за из-
пълнение, контрол и приемане, като се осигу-
ряват безопасни условия на труд в съответствие
с плана за безопасност и здраве.
Чл. 4. В състояние на нормална експлоата-
ция и при аварийни режими, които е възможно
да бъдат предвидени, обектите и съоръженията
за природен газ осигуряват защита на живота и
здравето на хората и опазване на тяхното иму-
щество основно чрез:
1. безопасна експлоатация и технически над-
зор на газопроводите, съоръженията и уредите
за природен газ, представляващи съоръжения с
повишена опасност, при спазване изисквания-
та на Наредбата за устройството и безопасната
експлоатация на преносните и разпределител-
ните газопроводи и на съоръженията, инстала-
циите и уредите за природен газ, приета с Пос-
тановление № 171 на Министерския съвет от
2004 г. (ДВ, бр. 67 от 2004 г.), наричана по-ната-
тък “наредбата по чл. 200, ал. 1 ЗЕ”;
2. анализи за техническото състояние и оцен-
ка на сигурността на сградите, постройките,
инсталациите и строителните съоръжения, ко-
ито са свързани с експлоатацията на съоръже-
нията с повишена опасност.
Чл. 5. (1) За газопроводите, газовите съоръ-
жения, газовите инсталации и влаганите в тях
тръби, арматури и други елементи, както и за
газовите уреди, чието устройство, монтаж и
експлоатация съответстват на изискванията на
българските стандарти, се приема, че съответ-
стват на техническите изисквания, правилата и
нормите на тази наредба и на наредбата по
чл. 200, ал. 1 ЗЕ.
(2) За продуктите, използвани за изграждане
на обектите и съоръженията по ал. 1, които отго-
варят на техническите спецификации (български
стандарти или български технически одобрения),
се счита, че отговарят на изискванията на тази
наредба и на наредбата по чл. 200, ал. 1 ЗЕ.
(3) Продуктите, предназначени за влагане в
обектите и съоръженията по ал. 2, трябва да
имат оценено съответствие със съществените
изисквания, определени в наредбите по чл. 7 от
Закона за техническите изисквания към про-
дуктите (ЗТИП), или да се придружават от до-
кументи (сертификати и удостоверения за ка-
чество, протоколи от изпитвания и резултати
от контрола на заваръчните работи и др.), удос-
товеряващи съответствието им, когато няма
издадени наредби по реда на чл. 7 ЗТИП.
(4) Съответствието на строителните продук-
ти със съществените изисквания към строежи-
те, предназначени за сградни газови инсталации,
се оценява и удостоверява при условията и по
реда на Наредбата за съществените изисквания
и оценяване съответствието на строителните
продукти, приета с Постановление № 230 на
Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 93
от 2000 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2001 г.; изм., бр. 115
от 2002 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2003 г.).
Г л а в а  в т о р а
ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИ-
РАНЕ НА ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА
НА ПРЕНОСНАТА МРЕЖА
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 6. Обекти и съоръжения на преносната
мрежа са преносните газопроводи с налягане
над 1,6 МРа, компресорните станции (КС), га-