Държавен вестник, бр. 75, 2013 г., стр. 70

СТР.  70	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  75
димоуплътнени врати с огнеустойчивост EI 
30 за отделяне на единия от другия евакуаци-
онен маршрут.“
§ 226. В чл. 319 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точки 2, 3 и 4 се изменят така:
„2. осигурява се директна естествена осве-
теност на стълбището по смисъла на чл. 50, 
ал. 1;
3. в сгради от клас на функционална пожар-
на опасност Ф1 до Ф4 от I група стълбищата 
се изолират от подземните етажи посред-
ством три последователни самозатварящи се 
врати с огнеустойчивост EI 60, като едната 
от тях може да е врата на стълбището, а 
стълбищата, свързващи само подземни етажи 
с етажа с директен изход на кота терен, се 
изолират от подземните етажи посредством 
две последователни самозатварящи се врати 
с огнеустойчивост EI 60;
4. за строежи от всички групи от подклас 
на функционална пожарна опасност Ф5.1, за 
строежи от II, III и ІV група от класове на 
функционална пожарна опасност Ф1, Ф2, Ф3 
и Ф4 и за строежи с вътрешно стълбище (без 
директна естествена осветеност по смисъла 
на чл. 50, ал. 1) стълбищата се изолират от 
подземните етажи посредством две последо-
вателни пожарозащитни преддверия съгласно 
чл. 25 или достъпът до подземния етаж се 
осъществява извън стълбището на частта от 
строежа с височина над 28 m (през самосто-
ятелни стълбища);“
б) в т. 6 накрая се поставя запетая и се 
добавя „при спазване изискванията на чл. 324“.
2. Алинеи 2, 3 и 4 се изменят така:
„(2) За строежи от I, II и ІІІ група се раз-
решава проектирането на вътрешни стълби-
ща (без директна естествена осветеност по 
смисъла на чл. 50, ал. 1), при условие че са 
изолирани от етажа чрез пожарозащитно пред-
дверие съгласно чл. 25 и сградата е осигурена с 
автоматична пожароизвестителна инсталация, 
която при пожар задейства системите за пови-
шено налягане (в стълбището и асансьорните 
шахти), системата за отвеждане на дима и 
топлината от етажните евакуационни пъти-
ща (на етажа, на който е възникнал пожар) 
и системите за евакуационно осветление и 
известяване на пребиваващите.
(3) За строежи от IV група се разрешава 
проектиране на вътрешни стълбища (без ди-
ректна естествена осветеност по смисъла на 
чл. 50, ал. 1), при условие че са предвидени 
поетажни входове през открита въздушна 
зона в евакуационното стълбище или стълби-
щето е отделено от етажите посредством две 
последователни пожарозащитни преддверия 
съгласно чл. 25. В този случай стените на 
стълбището към помещенията, в които има 
горими материали, се проектират с огнеус-
тойчивост най-малко EI 180.“
3. Алинея 5 се отменя.
§ 227. В чл. 320 се правят следните изме-
нения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Асансьорните шахти и машинните по-
мещения на асансьори се проектират с плътни 
стени с минимален клас по реакция на огън 
А2 и с огнеустойчивост най-малко EI 180.
(2) За сгради с височина над 28 m (с из-
ключение на жилищните сгради от I група с 
директно естествено осветено евакуационно 
стълбище) се проектира най-малко един асан-
сьор за евакуация на пострадали и за бърз 
достъп на спасителните екипи. Асансьорът се 
предвижда със специален пусков ключ така, 
че при възникване на пожар да може да бъде 
задействан от спасителните екипи.“
2. В ал. 3 думата „Асансьори“ се заменя с 
думите „Асансьорите по ал. 2“.
§ 228. В чл. 321 думите „на врата на асан-
сьора“ се заменят с „вратата на асансьора“.
§ 229. В чл. 322 се правят следните изме-
нения:
1. В ал. 1 думите „В помещенията“ се за-
менят с „В сгради и помещения“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 230. Член 323 се изменя така:
„Чл. 323. Асансьорите по чл. 320 се проек-
тират при спазване на следните изисквания:
1. електрозахранването на асансьора се 
предвижда както за потребител от първа 
категория;
2. осигуряват се преходи от асансьорната 
шахта (фоайето) към всички етажни нива през 
открита въздушна зона или през пожароза-
щитно преддверие съгласно чл. 25;
3. асансьорната шахта се отделя от по-
мещенията, в които има горими вещества 
и материали, посредством плътни стени без 
отвори с огнеустойчивост REI (EI) 240;
4. осигурява се достъп на спасителните 
екипи до асансьора от етажите с директни 
изходи на кота терен;
5. подземните етажи се изолират от асан-
сьорната шахта посредством прегради без 
отвори с огнеустойчивост REI 240 или по-
средством две последователни пожарозащитни 
преддверия;
6. в кабината на асансьора се осигурява 
възможност за поместване на носилка.“
§ 231. В чл. 324 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. последната междуетажна конструкция 
е с огнеустойчивост най-малко REI 120;
2. се предвижда парапет с височина най-
малко 1,4 m и откритите евакуационни стълби 
се свързват при възможност с покрива на 
друга част от сградата по смисъла на чл. 12, 
ал. 1 или с покрива на друга сграда.“