Държавен вестник, бр. 97, 2002 г., стр. 15

Б Р О Й  97
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  15
1. да се определи и маркира контролна зона
по дължината на подводното трасе;
2. да се увеличи честотата на проверките на
газопровода;
3. да се осигури защита срещу намеса на тре-
ти лица.
Чл. 64. (1) При преминаване на газопровод
през водни прегради със средна широчина над
75 m трябва да има резервен газопровод.
(2) Минималното разстояние между осите
на газопроводи, полагани под дъното на водни
прегради със средна широчина над 25 m, е не
по-малко от 30 m за газопроводи с номинален
диаметър до 1000 mm включително и не по-
малко от 50 m за газопроводи с номинален ди-
аметър над 1000 mm.
Чл. 65. (1) Участъците на подводно положе-
ните газопроводи от преходите в границите на
нивото на високите води и участъците, преми-
наващи през блата, се осигуряват срещу изплу-
ване.
(2) При изчисляване на устойчивостта сре-
щу изплуване на газопроводите не се взема под
внимание теглото на обратния насип в грани-
ците на леглото на водния обект.
(3) При преминаване на газопроводи през
реки се предвиждат мероприятия за укрепване
на бреговете в мястото на пресичане на реката.
Чл. 66. При преминаване през блата и блатис-
ти местности газопроводите се полагат подземно
и с минимален брой хоризонтални колена.
Чл. 67. (1) Пресичането на газопроводи с
железопътни линии и пътища се извършва в
места, където те преминават върху насип или
са на нивото на терена. Не се допуска полагане
на газопроводи в насип.
(2) Ъгълът на пресичане на газопроводите с
железопътна линия или път трябва да е от 90°
до 60°.
Чл. 68. (1) Пресичането на участъци от га-
зопроводи с железопътни линии и пътища до
III клас включително се извършва в защитен
кожух от стоманена тръба, диаметърът на коя-
то е най-малко с 200 mm по-голям от номинал-
ния диаметър на газопровода.
(2) Краищата на защитния кожух се извеж-
дат на разстояние най-малко:
1. на 25 m от оста на крайния коловоз на
железопътни линии от железопътната инфрас-
труктура;
2. на 15 m от оста на промишлени железо-
пътни клонове;
3. на 10 m от ръба на пътното платно, но на
не по-малко от 2 m от основата на насипа.
(3) На безразрушителен контрол се подла-
гат 50 на сто от дължината на челно заварените
съединения на защитните кожуси.
(4) Краищата на защитните кожуси се уп-
лътняват за осигуряване херметичност на меж-
дутръбното пространство.
Чл. 69. (1) На единия край на защитния ко-
жух се монтира вентилационна свещ (тръба) на
хоризонтално разстояние:
1. най-малко 40 m от оста на крайния коло-
воз на железопътни линии от железопътната
инфраструктура;
2. най-малко 25 m от оста на железопътни
линии на промишлени железопътни клонове и
от основата на насипа на автомобилен път.
(2) Вентилационните свещи се извеждат най-
малко на 5 m над нивото на терена.
(3) При разполагане на основата на вентила-
ционната тръба по-ниско от кота глава релса на
железопътната линия или от банкета на пътя
разстоянията по ал. 1 се увеличават с 5 m за
всеки метър превишение на кота релса или
банкета на пътя над основата на свещта.
Чл. 70. (1) Дълбочината на полагането при
преминаване на газопровода под железопътна
линия трябва да е най-малко 2 m, измерена от
основата на релсата до горната образуваща на
защитния кожух, и най-малко 0,5 m от дъното
на отводнителните канавки или дренажи.
(2) Дълбочината на полагането на газопро-
вода при преминаване под автомобилен път
трябва да е най-малко 1,4 m, измерена  от ниво-
то на пътната настилка до горната образуваща
на защитния кожух, и най-малко 0,4 m под дъ-
ното на отводнителните канавки или дренажи.
Чл. 71. Не се допуска преминаване на газо-
проводи под стрелки и кръстовища на железо-
пътни линии.
Чл. 72. Безтраншейното полагане на газо-
проводи чрез хоризонтално сондиране се извър-
шва при спазване на предписаната технология.
Раздел V
Изисквания към полагането на преносните
газопроводи
Чл. 73. При полагането на преносните га-
зопроводи не се допуска проникване на течнос-
ти и механични замърсявания в газопровода.
Чл. 74. (1) Заваряването на металните га-
зопроводи и съоръжения на преносните мрежи
се извършва по технологична документация на
изпълнителя при спазване на БДС ЕN12732.
(2) Всеки заварчик поставя щемпел с номер
или шифър на разстояние  от 30 до 50 mm от
всеки заварен от него шев на металните газо-
проводи и съоръжения.
Чл. 75. Лицата, извършващи полагане, ре-
монт или преустройство на преносни газопро-
води, осъществяват контрол на заварените съ-
единения чрез:
1. проверка на качеството на заваряваните
материали;
2. външен оглед и проверка на размерите и
формата на заварените съединения;
3. контрол без разрушаване с ултразвук или
радиография:
а) 10 на сто—за газопроводи I клас по место-
положение;
б) 15 на сто—за газопроводи II клас по место-
положение;