Държавен вестник, бр. 6, 2014 г., стр. 47

БРОЙ  6	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  47  
Чл. 112. Годишната ремонтна програма на 
съоръженията от преносната мрежа се предос-
тавя на всички ползватели на преносната мрежа.
Чл. 113. Годишната ремонтна програма може 
да бъде променена в хода на нейното изпълне-
ние при:
1. съществено отклонение на реалния режим 
на преносната мрежа от планирания и възник-
ване на експлоатационни условия, които не 
позволяват да бъдат изпълнени критериите за 
сигурност, посочени в чл. 13;
2. взаимна договореност между оператора 
на електропреносната мрежа и ползвателите на 
преносната мрежа;
3. форсмажорни обстоятелства.
Чл. 114. (1) Операторът на електропреносна-
та мрежа на базата на информацията по чл. 87 
и оперативна информация от собствените си 
информационни системи извършва изчисления, 
анализи и оперативно определя максималната 
разполагаема преносна способност на критич-
ни електропроводи или сечения от преносната 
мрежа в MW.
(2) Ако определената максимална разполагае-
ма преносна способност е по-голяма от проявения 
интерес за пренос на мощности в преносната 
мрежа, операторът на електропреносната мрежа 
разрешава достъп за максимално заявените от 
всички ползватели мощности, при което пре-
носната мрежа удовлетворява без ограничения 
всички графици на доставки на електрическа 
енергия и допълнителни услуги, а ползвателите 
заплащат цена за достъп, определена с наредбата 
по чл. 36, ал. 3 ЗЕ.
(3) Ако определената максимална разполагае-
ма преносна способност е по-малка от проявения 
интерес за пренос на мощности в преносната 
мрежа и тя не може да удовлетвори без ограниче-
ния всички графици на доставки на електрическа 
енергия и допълнителни услуги, операторът на 
електропреносната мрежа ограничава достъпа 
за максимално заявените от всички ползватели 
мощности в съответствие с чл. 165.
(4) При понижена пропускателна способност 
на преносната електрическа мрежа, причинена 
от присъединяване на производители с приори-
тетно производство, изпреварващо предвиденото 
развитие на мрежата, операторът на електропре-
носната мрежа определя максималната преносна 
способност по критични елементи от преносната 
мрежа, като я разделя на пропорционален прин-
цип според размера на инсталираната мощност на 
всеки един от заинтересованите производители, 
за което ги уведомява предварително.
Чл. 115. (1) За целите на управлението на 
електроенергийната система в реално време опе-
раторът на електропреносната мрежа извършва 
оперативно планиране на режима на работа на 
преносната мрежа.
(2) Оперативното планиране обхваща период 
от една седмица.
(3) Целта на оперативното планиране е да се 
създадат необходимите условия за сигурна и ико-
номична работа на електроенергийната система.
Чл. 116. При оперативното планиране се 
определят съставът на съоръженията и конфи-
гурацията на преносната мрежа, като се следват 
следните приоритети:
1. съблюдаване на критериите за сигурност по 
чл. 13 и икономична работа при прогнозираните 
условия на работа през плановия период (прог­
нозни електрически товари, планиран състав 
на производствените мощности, разполагаеми 
съоръжения на преносната мрежа);
2. съгласувани дългосрочни планови обмени 
на електроенергия между ползвателите на пре-
носната мрежа;
3. годишна програма за ремонт на съоръже-
нията на преносната мрежа;
4. краткосрочни обмени на електроенергия 
между ползвателите на преносната мрежа.
Чл. 117. (1) За целите на оперативното пла-
ниране операторът на електропреносната мре-
жа трябва да получава предвидената в чл. 88 
информация, както и информацията съгласно 
Правилата за търговия с електрическа енергия.
(2) Операторът на електропреносната мрежа 
извършва ежедневен обмен на прогнозни изчис-
лителни модели с другите държави – членки 
на ENTSO-E, в съответствие с изискванията на 
процедурата за ежедневно прогнозиране на огра-
ниченията в ЕЕС за ден напред (DACF). Като 
резултат от процедурата и в резултат на обеди-
няването на прогнозните изчислителни модели 
се получава актуален модел за потокоразпреде-
ление, отразяващ състоянието на съседните и 
на българската ЕЕС, който съдържа топология, 
товар и генерация.
Чл. 118. (1) Операторът на електропреносната 
мрежа извършва ежедневно един ден предвари-
телно оценка на допустимостта и сигурността на 
режима на работа на електроенергийната система.
(2) В случаите, когато критериите за сигурна 
работа на електроенергийната система, посочени 
в чл. 13, не са изпълнени, операторът на елек-
тропреносната мрежа има право да не съгласува 
тези доставки на електроенергия между ползва-
тели на преносната мрежа, които застрашават 
нейната сигурна работа и създават предпоставки 
за възникване на системна авария или повреда 
на съоръжения, както и да диспечира ново раз-
пределение на мощностите.
(3) Заявките, свързани с изключване на основ-
ни елементи на преносната мрежа, се разреша-
ват само след режимни изчисления и проверка 
изпълнението на критериите за сигурност.
Раздел VII
Защитен план
Чл. 119. (1) Работата на преносната мрежа 
се планира така, че да се запазва статичната 
и динамичната устойчивост и да се поддържа 
равновесно състояние на електроенергийната 
система при нормални условия и при смущения.
(2) Основната цел на защитния план е да 
осигури противоавариен механизъм за проти-
вопоставяне на нарушаването режима на рабо-
та и устойчивостта на ЕЕС и да предотврати 
разпадането на електроенергийната система на 
България при тежки аварии.
Чл. 120. Защитният план определя техничес­
ките изисквания и правила за автоматизирани 
действия при управление на ЕЕС в критични