Държавен вестник, бр. 6, 2016 г., стр. 35

БРОЙ  6	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  35  
Вид/
предназначение 
на 
сградата
Активност
Брой обитатели, бр./m2
Категория на вътр. 
топл. среда
Температура на 
усещането
Максимална 
средна 
скорост на 
въздуха
Ниво на звуково 
налягане
Дебит на пресния 
въздух
Допълнителен 
вентилационен 
дебит, когато 
е разрешено 
пушенето
лято
зима
лято
зима
oC
oC
m/s
m/s
db(A)
  l/s x m2
 l/s x m2
Църква
1,3
I
-
18,0±1,5
-
-
-
-
-
II
-
18,0±3,0
-
-
-
-
-
III
-
18,0±4,0
-
-
-
-
-
Музей/галерия
1,6
I
-
19,0±1,5
-
-
-
-
-
II
-
19,0±3,0
-
-
-
-
-
III
-
19,0±3,0
-
-
-
-
-
Жилищна 
сграда
1,2
I
-
22,0±1,0
-
-
30 
0,49 
-
II
-
22,0±2,0
-
-
40 
0,42 
-
III
-
22,0±3,0
-
-
45
0,35 
-
IV
-
< 19 
-
-
45
0,30 
-
Баня
0,6
I
-
25,0±0,5
-
-
-
-
-
II
-
25,0±1,5
-
-
-
-
-
III
-
25,0±2,0
-
-
-
-
-
§ 73. Създава се приложение № 24 към 
чл. 198:
„Приложение № 24 
към чл. 198
МЕТОДИКА
за изчисляване на отоплителен товар на сгради
1. ВЪВЕДЕНИЕ
С тази методика се определят правилата за 
изчисляване на топлинната мощност, необходима 
за постигане на изискваната вътрешна темпе-
ратура при стандартни изчислителни условия.
Изчислителният топлинен товар се определя, 
както следва:
 – стая по стая или отоплявано пространство 
по отоплявано пространство, за да се оразмерят 
отоплителните тела;
 – за част от сградата или за цялата сграда, 
за да се определи топлинната мощност, с която 
те ще бъдат осигурени.
Основните случаи обхващат сгради:
 – с ограничена височина на стаята (не по-
вече от 5 m);
 – които е прието да бъдат отоплявани при 
постоянна по време температура на външния 
въздух, равна на изчислителната температура.
Примери за такива сгради са: къщи, офис 
сгради и административни сгради, училища, 
библиотеки, болници, сгради за развлечения, 
сгради за търговия с хранителни стоки, универ-
сални магазини и други сгради за бизнес цели, 
индустриални сгради и др.
В приложенията към методиката е дадена 
информация и за специални случаи, като:
 – сгради с голяма етажна височина и халета;
 – сгради, в които температурата на въздуха 
и средната радиационна температура се разли-
чават съществено.
Методиката за изчисляване на отоплителния 
товар и Методиката за изчисляване на показа-
телите за разход на енергия и на енергийните 
характеристики на сгради (приложение № 3 от 
Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефектив-
ност на сгради (ДВ, бр. 5 от 2005 г.) имат много 
сходни елементи, тъй като физиката на топло­
преноса е една и съща. И към двете методики 
са дадени опростени методи за определяне на 
отоплителната мощност или на необходимата 
топлинна енергия, използвани за експресни 
оценки, предпроектни проучвания и идейни 
проекти. Основните разлики са следните: по 
първата методика се определя количеството 
необходима топлина (първична енергия), а по 
втората – последователността на определяне на 
общия отоплителен товар и оразмеряване на 
отоплителната мощност; различни климатични 
данни (изчислителни температури и параметри 
на външния въздух и на микроклимата, съот-
ветно климатични данни); при изчисляване на 
отоплителния товар не се отчитат притоците 
от вътрешни източници, слънчево греене и др. 
2. ПОЗОВАВАНИЯ
Тази методика е разработена въз основа на 
европейските стандарти и добрите европейски 
практики. В нея са включени изисквания на стан-
дарти, като позоваванията на тях са направени 
на съответните места в текста, както следва:
 – БДС EN 673 „Стъкло за строителството. 
Определяне на коефициента на топлопремина-
ване (U-стойност). Изчислителен метод“;
“