Държавен вестник, бр. 74, 2004 г., стр. 108

С Т Р .  108
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  74
4. преносното или съответното разпредели-
телно предприятие предоставя на възложителя
в писмена форма информация за конфигураци-
ята и техническите параметри на електричес-
ката мрежа в района на електрическата цент-
рала, както и списък на собствения си операти-
вен персонал, чрез който ще се осъществява
оперативната дейност;
5. възложителят е получил документ за въ-
веждане в експлоатация.
(3) Възложителят може да поставя под нап-
режение електрическите си уредби след съгла-
суване с оператора на електрическата мрежа и
при спазване на техническите изисквания за
надеждност, качество на електрическата енер-
гия и безопасност.
(4) Когато съоръженията за присъединява-
не са изградени по реда на чл. 60, ал. 5, се пос-
тавят под напрежение след сключване на дого-
вор(и) между собственика на имота и съоръже-
нията и преносното или съответното разпреде-
лително предприятие за прехвърляне на собст-
веността върху съоръженията заедно с документ
за въвеждане в експлоатация, правото на стро-
еж или правото на собственост върху имота и
учредяване на сервитутни права.
Чл. 65. (1) Включването на генератор в па-
ралел с ЕЕС и провеждането на комплексна 72-
часова проба в експлоатационни условия се
извършват по установения оперативен ред, след
като възложителят представи в преносното или
съответното разпределително предприятие:
1. писмено искане от лицето, упражняващо
независим строителен надзор за провеждане на
комплексни изпитвания и 72-часова проба при
експлоатационни условия;
2. специални изисквания към преносното или
съответното разпределително предприятие по
време на провеждане на 72-часовата проба;
3. времеви график за провеждане на 72-часо-
вата проба;
4. опис на настъпилите в процеса на строи-
телството промени в сравнение с представени-
те проекти по чл. 57, ал. 1, т. 5;
5. декларация за наличието на обучен опе-
ративен електротехнически персонал, който
е запознат с изискванията на наредбата по
чл. 115 ЗЕ;
6. списък на оперативния персонал на елект-
рическата централа, който ще осъществява кон-
такти с операторите на електрическите мрежи;
7. информация съгласно чл. 77;
8. друга информация съгласно изискванията
на наредбата по чл. 115 ЗЕ.
(2) Преди включването на генератор в пара-
лел към ЕЕС възложителят сключва с пренос-
ното или съответното разпределително пред-
приятие договор за продажба и/или пренос на
произведената от централата енергия.
Чл. 66. (1) Възложителят носи отговорност
за щети, причинени на преносното или съот-
ветното разпределително предприятие от неиз-
правност или необезопасяване на собствените
му електрически уредби, мрежи и инсталации
или от неправилни или неправомерни действия
на оперативния му персонал до въвеждането в
експлоатация на централата по реда на ЗУТ.
(2) Производителят носи отговорност за
щетите по ал. 1 след въвеждането в експлоата-
ция на централата по реда на ЗУТ.
Чл. 67. Производителят представя на пре-
носното или съответното разпределително пред-
приятие копие от документа за въвеждане в
експлоатация на централата, издаден при усло-
вията и по реда на ЗУТ, в 10-дневен срок от
получаването му.
Чл. 68. Когато настъпи промяна на условия,
при които е извършено присъединяването, про-
изводителят е длъжен писмено да уведоми пре-
носното или съответното разпределително пред-
приятие в 14-дневен срок от датата на промяната.
Раздел V
Граница на собственост на електрическите
съоръжения
Чл. 69. Границата на собственост между
електрическите съоръжения на преносното или
съответното разпределително предприятие и
тези на производителя се определя от:
1. начина на присъединяване; и
2. вида на съоръженията за присъединяване.
Чл. 70. (1) При присъединяване на елект-
ропроводна линия и други съоръжения, собст-
веност на преносното или на съответното раз-
пределително предприятие, към електрическа
уредба на електрическа централа границата на
собственост е:
1. мястото на присъединяване на кабелните
накрайници към уредбата—при кабелен елект-
ропровод;
2. клемите за присъединяване на проводни-
ците на електропровода към проходните изола-
тори за преминаване през външните стени на
уредбата—при въздушен електропровод и зак-
рита уредба;
3. клемите за присъединяване на проводни-
ците към съоръженията на уредбата—при въз-
душен електропровод и открита уредба;
4. най-близките до границата на уредбата
клеми, чрез които шинопроводът се присъеди-
нява към нея—при шинопровод.
(2) Алинея 1 се прилага и когато електро-
проводна линия и други съоръжения, собстве-
ност на производител, се присъединяват към
електрическа уредба на преносното или на съ-
ответното разпределително предприятие.
(3) Средствата за търговско измерване на
електрическа енергия се монтират във:
1. електрическата уредба на производителя
до или на границата на имота му—в случаите
по ал. 1;
2. електрическата уредба на преносното или
на съответното разпределително предприятие—
в случаите по ал. 2.