Държавен вестник, бр. 54, 2004 г., стр. 55

Б Р О Й  54
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  55
в) операторът на електроразпределителната мре-
жа разрешава и изпълнява чрез дежурния персонал на
съответната подстанция 110 kV/СрН изискваните мер-
ки за безопасност, предвидени в писменото нарежда-
не; отговорникът по безопасността на изискващата
страна изпълнява своята част от мерките за безопас-
ност, предвидени в писменото нареждане, съвместно с
аварийно-ремонтния персонал на разпределителното
предприятие.
Чл. 116. Регистрацията на мерките по безопасност
от изискващата страна и допускането до работа се из-
пълняват, както следва:
1. след изпълнение на предвидените мерки по безо-
пасност изпълняващата страна пряко или чрез опера-
тора на електроразпределителната мрежа информира
изискващата страна;
2. изискващата страна след получаване на инфор-
мация от изпълняващата страна попълва съответната
част от писменото нареждане за работа, в което вписва
изпълнените мерки, прочита я на изпълняващата стра-
на и получава потвърждение за верността на изпълне-
ните мерки по безопасност;
3. отговорникът по безопасността на изискващата
страна след подписване на писменото нареждане за
работа, с което удостоверява изпълнението на предви-
дените мерки за безопасност, допуска съответния пер-
сонал за извършване на планираните работи.
Чл. 117. Завършването на работите се изпълнява,
както следва:
1. след завършването на работите отговорникът по
безопасността на изискващата страна извежда ремон-
тния персонал от мястото на работата и информира
оператора на електроразпределителната мрежа;
2. страните регистрират времето и оформят завър-
шването на работата със записи в оперативните днев-
ници и в писменото нареждане за работа.
Чл. 118. (1) Възстановяването на нормалната схе-
ма на електроразпределителната мрежа се изпълнява,
като операторът на електроразпределителната мрежа
издава диспечерски разпореждания към оперативния
дежурен персонал на засегнатите страни за извършва-
не на необходимите превключвания. За случая по
чл. 115, т. 1, буква “б” операторът на електроразпреде-
лителната мрежа уведомява оператора на електрое-
нергийната система (съответно ТДУ).
(2) Всички превключвания за възстановяване на
нормалната схема на електроразпределителната мре-
жа се регистрират по реда на тяхното изпълнение в
оперативните дневници на засегнатите страни.
Чл. 119. Съхранението на документацията по безо-
пасността се извършва в съответствие с изискванията
на Правилника за безопасност при работа в електри-
чески уредби на електрически и топлофикационни
централи и по електрически мрежи.
Г л а в а  ш е с т а
КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА
Чл. 120. Контролът за спазване на тези правила е
част от контрола за изпълнение на условията на изда-
дените от комисията лицензии.
Чл. 121. Всички спорове, възникнали във връзка с
прилагане на разпоредбите на тези правила, се отнасят
за решаване от комисията по реда на ЗЕ.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тези правила:
1. “Бързо изменение на напрежението” е единично
бързо изменение на ефективната стойност на напреже-
нието между две стационарни нива на напрежението с
определена, но не точно зададена продължителност.
2. “Изменение на напрежението” е намаляване или
увеличаване на ефективната или амплитудната стой-
ност на напрежението, дължащо се обикновено на из-
менението на общия товар на електроразпределител-
ната мрежа или на част от нея.
3. “Краткотрайно спадане на напрежението” е вне-
запно намаляване на напрежението между 90 % и 1 %
от номиналното напрежение, последвано от увелича-
ване след кратък интервал от време. Обикновено про-
дължителността на спадане е от 10 ms до 1 min.
4. “Краткотрайно пренапрежение с промишлена
честота между фаза и земя” е повишаване на напреже-
нието в определена точка на мрежата с относително
голяма продължителност. Обикновено се причинява
от оперативни превключвания или повреди, например
внезапно изключване на товар, еднофазни к.с., резо-
нансни процеси и др.
5. “Критерий “n—1” е правило, в съответствие с което
при изключване на един, който и да е елемент от мре-
жата, тя запазва своите функции без претоварвания на
останалите елементи, с напрежения във възловите точ-
ки в допустими граници, без прекъсване на електрос-
набдяването на потребители. Възможна е и по-висока
степен на сигурност, когато мрежата запазва своите
функции при два изключени елемента (“n—2”).
6. “Минимална схема на присъединяване” е най-
икономичната съвкупност от електрически уредби и
електропроводни линии за присъединяването на даден
обект, определена в съответствие с изискванията на
действащата нормативна уредба за устройство на те-
риторията, за устройство, безопасност и експлоатация
на електрическите мрежи, техническите специфика-
ции и използваните от разпределителното предприя-
тие съоръжения и технологии за изграждане и за ре-
монтно-експлоатационно обслужване на електроразп-
ределителната мрежа.
7. “Намеса на трета страна” са преднамерени или
непреднамерени случайни действия на лица извън пер-
сонала на разпределителното предприятие, довели до
повреди на съоръжения на електроразпределителната
мрежа.
8. “Нарушение” е събитие по време на експлоата-
ция, при което едно съоръжение не може да изпълнява
предвидените му по проект и предявени функции в
резултат на възникнал дефект (отказ) на съставен еле-
мент, грешна манипулация или отклонение на опреде-
лени технологични параметри, което довежда до час-
тично или пълно излизане на съоръжението от работ-
но състояние или резерв.
9. “Несиметрия на фазните напрежения” е състоя-
ние на трифазна система на електрозахранване, при
което ефективните стойности на фазните напрежения
не са еднакви или ъглите на фазовата последовател-
ност не са еднакви.
10. “Ниско напрежение” е напрежение, чиято но-
минална ефективна стойност е до 1 kV.
11. “Нормални условия на експлоатация” са усло-
вия, при които електроразпределителната мрежа оси-
гурява товарите на потребителите при приета схема и
автоматично изключване на повредите (нарушения на
нормалната работа на съоръжения) от релейната за-
щита, без извънредни ситуации, възникващи от външ-
ни въздействия или непреодолима сила.
12. “Показатели за качество на електрическата
енергия” са количествено определими характеристи-
ки, които се отнасят за честотата, амплитудата, фор-
мата на синусоидата на напрежението и симетрията на
фазните напрежения при трифазна система на елект-
розахранване.