Държавен вестник, бр. 75, 2013 г., стр. 49

БРОЙ  75	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  49  
допуска да не се предвиждат пожарни клапи 
в местата на пресичане на преградите, ако 
въздухопроводите са с огнеустойчивост, съот-
ветстваща на нормативната огнеустойчивост 
на пресичаните прегради.“
§ 93. Член 101 се отменя.
§ 94. В чл. 102, ал. 1 след думите „горими 
прахове“ се поставя запетая и се добавя „ле-
тящи частици“.
§ 95. В чл. 103, ал. 1 думите „на производ-
ство“ се заличават, а думата „взривоопасни“ 
се заменя с „експлозивоопасни“.
§ 96. В чл. 104, изречение първо думите 
„на производство“ се заличават, а в изречение 
второ думите „взривоопасни или“ се заличават 
и след думите „горими прахове и“ се добавя 
думата „експлозивоопасни“.
§ 97. В чл. 105, изречения първо и второ 
думата „взривоопасни“ се заменя с „експло-
зивоопасни“ и в изречение второ думите „или 
за“ се заменят със съюза „или“.
§ 98. В чл. 107 след думите „най-малко 5 m 
от“ се добавя думата „отваряеми“.
§ 99. В чл. 109, ал. 1 думите „на производ-
ство“ се заличават, а думата „прахозадържа-
тели“ се заменя с „прахоуловители“.
§ 100. В чл. 110 се правят следните изме-
нения:
1. В ал. 1 думата „взривоопасен“ се заменя 
с „горим“.
2. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) Сухите прахоуловители за пречиства-
не на въздуха от горим прах се оборудват с 
устройства за освобождаване на налягането 
при взрив.
(5) Допуска се циклоните, прахоутаечните 
камери, филтрите и други подобни съоръже-
ния и бункерите към тях за горим прах да се 
разполагат вътре в помещенията (сградите), 
ако са окомплектувани със системи за защита 
или предотвратяване на експлозия и пожар.“
§ 101. Членове 111 и 112 се отменят.
§ 102. Глава девета „ДИМО- И ТОПЛО-
ОТВЕЖДАНЕ“ с чл. 113 – 124 и табл. 14 се 
изменят така:
„ Г л а в а  д е в е т а
ДИМО- И ТОПЛООТВЕЖДАНЕ
Чл. 113. (1) При възникване на пожар димо- 
и топлоотвеждането се осъществяват посред-
ством вентилационни системи за отвеждане на 
дима и топлината (ВСОДТ), оборудвани със 
съоръжения и инсталации за подаване на чист 
въздух, за отвеждане на дима и топлината и 
за ограничаване на разпространяването им.
(2) Отвеждането на дима и топлината се 
осъществява посредством:
1. димни люкове – за естествена ВСОДТ, 
или;
2. вентилатори с механично задвижва-
не – за принудителна ВСОДТ.
(3) Подаването на чист въздух се осъщест-
вява посредством приточни отвори или при-
нудителна приточна вентилация при спазване 
изискванията на тази глава.
(4) В едно помещение не се разрешава 
проектиране на ВСОДТ със:
1. комбинирано отвеждане на димните 
продукти посредством димни люкове и вен-
тилатори с механично задвижване;
2. комбинирано подаване на чист въздух 
от приточни отвори и приточна принудителна 
вентилация.
(5) Вентилационните системи за отвеждане 
на дима и топлината се проектират за:
1. помещения от класове по функционал-
на пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, 
Ф3.1, Ф3.2, Ф3.3, Ф.3.4, помещения от класове 
по функционална пожарна опасност Ф5.1 и 
Ф5.2 с категория по пожарна опасност Ф5В, 
при площ на помещението и плътност на 
топлинно натоварване, попадащи в обхвата 
на критериите в колона 1 (за прозоречни 
помещения) или колона 2 (за безпрозоречни 
помещения) на табл. 14;
2. подземни и безпрозоречни гаражи, когато 
броят на автомобилите на етаж е 10 и повече;
3. затворени надземни и полуподземни 
гаражи, извън тези по т. 2, когато броят на 
автомобилите на етаж е 20 и повече;
4. строежи с атриуми;
5. помещения от всички класове по функ-
ционална пожарна опасност, разположени в 
подземни етажи и предназначени за повече 
от 100 човека, при плътност на топлинно 
натоварване над 25 kWh/m2, независимо от 
площта на помещението;
6. коридори на подземни и полуподземни 
етажи с дължина, по-голяма от 20 m, когато 
най-малко едно от помещенията, обслужвани 
от коридора, има топлинно натоварване с 
плътност над 100 kWh/m2 и в него не е пред-
видена ВСОДТ.
(6) За изчислителна площ на помещението 
при определяне на необходимостта от ВСОДТ 
по ал. 5 се приема площта между стени с 
минимална огнеустойчивост съгласно колона 
4 на табл. 3 в зависимост от необходимата 
степен на огнеустойчивост на сградата. Въ-
трешните преградни стени се предвиждат без 
отвори, с изключение на такива, защитени до 
изискващата се минимална огнеустойчивост 
на стената, както и отвори, в които са мон-
тирани плътни врати.
(7) Изискването по ал. 5 не се прилага за 
помещения в сгради или в отделни части от 
тях (по смисъла на чл. 12, ал. 1) от V степен на 
огнеустойчивост, помещения с газови, прахови 
или аерозолни пожарогасителни инсталации, 
както и за помещения по ал. 5 с постоянно 
разкрити отвори към външна среда с обща 
геометрична площ най-малко 10 % от площта 
на помещенията.