Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 8

СТР.  8	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  61
ските планове за развитие в случаите, когато 
няма действащ общ устройствен план;
2. регионалните генерални планове за 
развитие на водоснабдителните и канализа­
ционните системи и съоръжения;
3. вида и броя на потребителите на вода 
в урбанизираната територия, определени съ­
гласно чл. 16;
4. проучванията за необходимите водни 
количества за производствени сгради съгласно 
технологията на производство в тях, норма­
тивните актове за здравословни и безопасни 
условия на труд и санитарно-хигиенните 
изисквания;
5. допълнителни представителни измерва­
ния на водопотреблението, които позволяват 
да се направи статистически анализ на де­
нонощните разходи и отчитайки промяната 
на техническите и социално-икономическите 
фактори през експлоатационния период (когато 
допълнителни измервания са предвидени в 
заданието за проектиране).
(2) Когато няма данни по ал. 1 и/или не 
са извършени подробни измервания и/или 
проучвания по ал. 1, средноденонощното во­
допотребление (сумата от средноденонощното 
водопотребление за питейно-битови нужди и 
за обществено обслужващи сгради) се приема 
150 – 250 l на потребител за денонощие в за­
висимост от местните социални и климатични 
условия. Разходите за производствени и специ­
ални нужди се определят допълнително след 
извършване на проучванията по ал. 1, т. 4 и 
се прибавят към приетото средноденонощно 
водопотребление на потребител за денонощие.
(3) Водните количества за специални 
обекти на Министерството на отбраната и 
на Министерството на вътрешните работи се 
определят със заданието за изработване на 
инвестиционния проект.
(4) Водоснабдителните норми за производ­
ствени и селскостопански сгради се определят 
със заданието за проектиране с отчитане на 
технологичните изисквания към разхода на 
вода за производствени и санитарно-хигиенни 
нужди.
(5) Коефициентът на денонощна нерав­
номерност се определя след извършване на 
проучванията по ал. 1. Когато няма актуал­
ни данни и/или не са извършени подробни 
измервания, той е в границите от 1,5 за 
урбанизирани територии с повече от 10 000 
жители до над 2 за урбанизирани територии 
с по-малко от 2000 жители.
(6) Максималното часово водно количество 
се определя, както следва: от два пъти средното 
часово водно количество (средноденонощното 
водно количество, разделено на 24 часа) за 
урбанизирани територии с повече от 10 000 
жители до пет пъти средното часово водно 
количество за урбанизирани територии с по-
малко от 2000 жители.
(7) Максималното часово водно количе­
ство може да се променя в съответствие с 
проучванията по ал. 1, т. 3, като се отчита и 
влиянието на концентрираните потребители 
на вода за производствени и други специални 
нужди.
(8) За курортните комплекси коефициен­
тите на денонощна и часова неравномерност 
могат да се определят със заданието за изра­
ботване на инвестиционния проект съгласно 
проучванията по ал. 1.
Чл. 18. (1) Техническите загуби на вода 
(сумата на неизбежните физически загуби на 
вода и водата за технологични нужди) във 
водоснабдителната система в зависимост от 
включените елементи на системата се при­
емат, както следва:
1. при проектиране на нови водоснабдител­
ни системи – до 20 % от средноденонощното 
потребление;
2. при частични реконструкции или основни 
ремонти на съществуващи водоснабдителни 
системи – за нереконструираната, необновена­
та и/или неремонтираната част след обосновка 
могат да се заложат по-големи загуби на вода 
въз основа на данни от измервания. 
(2) Техническите загуби на вода се прибавят 
към максимално денонощния и максимално 
часовия разход на вода, без да се умножават 
с коефициентите на денонощна и часова не­
равномерност.
Чл. 19. Необходимите водни количества и 
продължителност на пожарогасене се опреде­
лят съгласно правилата и нормите за пожарна 
безопасност.
Чл. 20. (1) Водопроводите и техните съоръ­
жения от водохващането до пречиствателната 
станция за питейни води се оразмеряват за 
водно количество, получено като сума от 
максималното денонощно водно количество 
(включващо и техническите загуби на вода 
във водоснабдителната система и разхода на 
вода за собствени нужди на пречиствателна­
та станция), а от пречиствателната станция 
до напорно-регулиращото съоръжение за 
максималното денонощно водно количество 
(включващо техническите загуби на вода във 
водоснабдителната система).
(2) Водопроводите и техните съоръжения 
от напорно-регулиращото съоръжение до пър­
вото разклонение на водопроводната мрежа 
се оразмеряват за водно количество, равно 
на сумата от максимално часовото потреб­
ление, водното количество за пожарогасене 
и техническите загуби на вода.
Чл. 21. Начинът за определяне на ораз­
мерителното водно количество за определен 
участък от водопроводната мрежа, на тран­
зитното водно количество, на пътния разход, 
на специфичното водно количество и на 
сумарната редуцирана дължина е съгласно 
приложение № 4.