Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 18

С Т Р .  18
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
да се използва автоматично регулиране на мощ-
ността на кондензаторната уредба чрез включ-
ване и изключване на цялата уредба или на
отделни нейни секции.
Чл. 203. (1) Монтирането на устройство за
автоматично регулиране на мощността на кон-
дензаторните батерии с мощност над 150 kVAr
е задължително.
(2) На кондензаторните батерии с мощност
до 100 kVAr трябва да се монтира един ампер-
метър, а над 100 kVAr—три амперметъра.
Чл. 204. Временно, до монтирането на уст-
ройство за автоматично регулиране на мощност-
та, се допуска ръчно включване и изключване
на кондензаторните батерии или на отделни
техни секции от дежурния персонал по график,
подготвен от предприятието и съгласуван с
електроснабдителното предприятие.
Чл. 205. (1) Забранява се да се оставят вклю-
чени кондензаторните уредби на двусменните
предприятия през нощните часове и в празнич-
ните и почивните дни, а на трисменните пред-
приятия—в почивните дни.
(2) Изискването по ал. 1 не се отнася за пред-
приятия с непрекъснат работен цикъл.
Чл. 206. (1) За икономия на електрическа
енергия се препоръчва кондензаторните уредби
за напрежения над 1000 V да работят без посто-
янно включени разрядни съпротивления, а с
автоматично присъединяване на последните в
момента на изключване на кондензаторите.
(2) Когато за секциониране на кондензатор-
ните батерии се използват комутационни апа-
рати за изключване на отделните им секции под
напрежение, на всяка секция трябва да има
монтиран комплект разрядни съпротивления.
(3) Не се изискват външни разрядни съпро-
тивления за кондензатори с вградени разрядни
съпротивления.
Чл. 207. (1) Забранява се включването и из-
ключването на кондензаторни уредби за напре-
жение над 1000 V посредством разединители.
(2) Всички операции по включването и изк-
лючването на кондензаторните батерии трябва
да стават в съответствие с изискванията на на-
редбата и на нормативните актове по безопас-
ност на труда при експлоатацията на електри-
чески уредби и съоръжения.
(3) Преди изключване на кондензаторната
уредба чрез външен оглед трябва да се установи
изправността на разрядното устройство.
Чл. 208. Забранява се извършването на как-
вито и да е работи, при които е възможно до-
пиране до тоководещи части на изключена
кондензаторна уредба, включително контрол-
но разреждане на кондензаторите (независи-
мо от наличието на общи разрядни съпротив-
ления към кондензаторната батерия), до из-
пълнението на общите изисквания за безопас-
ност при работа.
Чл. 209. Контролно разреждане на конден-
заторите се извършва с метален прът, който
трябва да бъде здраво закрепен към изолираща
щанга. Изолационните и защитните качества
на тази щанга трябва да бъдат такива, каквито
са качествата на щангите за оперативни пре-
включвания в уредбите със същото номинално
напрежение, каквото е напрежението на кон-
дензаторната уредба.
Чл. 210. Номиналният ток на стопяемите
вложки на предпазителите, защитаващи отдел-
ни кондензатори, части от батерията или цяла
кондензаторна батерия, не трябва да превиша-
ва 160 на сто от номиналните токове на съот-
ветните защитавани кондензатори, части от
батерията или цялата батерия.
Чл. 211. (1) Настройката по ток на макси-
малнотоковото реле или на автоматичния пре-
късвач не трябва да превишава 130 на сто от
номиналния ток на кондензаторната уредба.
Препоръчва се използваните електрически съ-
оръжения за включване и изключване на кон-
дензаторните батерии да бъдат предназначени
за капацитивен ток.
(2) Когато е възможно претоварване на кон-
дензаторите поради наличие на висши хармо-
ници на тока, релейната защита на конденза-
торната уредба трябва да действа на изключва-
не при стойности на тока, превишаващи 130 на
сто от номиналната стойност.
(3) За всеки конкретен случай се установява
целесъобразността на монтирането на конденза-
торна уредба при наличие на висши хармоници.
Чл. 212. Подмяната на изгорели или неиз-
правни предпазители се извършва при изклю-
чена кондензаторна батерия след контролно раз-
реждане на всички кондензатори на батерията
с разреждаща щанга.
Чл. 213. (1) При индивидуална защита кон-
тролното разреждане се извършва чрез после-
дователно свързване накъсо на изводите на
всеки кондензатор от батерията.
(2) При групова защита се извършва разреж-
дане на всяка група кондензатори, а при една
обща защита се свързват накъсо общите шини
на батерията.
Чл. 214. (1) При повторно автоматично из-
ключване на кондензаторната уредба включва-
не на кондензаторите се разрешава само след
отстраняване на причината, предизвикала из-
ключването.
(2) Повторно включване на кондензаторна
батерия за напрежение 660 V и по-ниско се до-
пуска след не по-малко от 5 min и при условие
че остатъчното напрежение на батерията е не
по-високо от 50 V.
Чл. 215. (1) Огледите без изключване на
кондензаторните уредби с напрежение до и над
1000 V се извършват с периодичност, установе-
на от местни инструкции, но най-малко:
1. един път на месец—за уредби с мощност
под 500 kVAr;
2. един път на 10 дни—за уредби с мощност
над 500 kVAr.
(2) По време на огледа на кондензаторната
уредба се проверяват:
1. изправността на предпазните огради, със-
тоянието на ключалките, липсата на странич-
ни предмети;
2. липсата на прах, замърсявания, пукнати-
ни в изолаторите;
3. температурата на околния въздух;