Държавен вестник, бр. 69, 2010 г., стр. 93

БРОЙ  69	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  93  
2.3.2. Принцип на пада във въздушното 
налягане (по-малко чистото помещение, да 
е винаги с по-ниско/отрицателно налягане 
спрямо по-чистото помещение, като падът на 
налягането трябва да е минимум 10-15 Ра, но 
не повече от 20 Ра);
2.3.3. Принцип на физическата бариера 
(изграждане на непроницаеми бариери между 
помещенията с различна степен на чистота).
2.4. Помещенията от група 1 трябва да от­
говарят на следните основни изисквания:
2.4.1. Да има изградена защитна зона с 
тристепенно филтриран (F7 + F9 + H14) ед­
нопосочeн въздушен поток (ламинарен поток) 
и съответна кратност на въздухообмена;
2.4.2. Зоната на еднопосочния въздушен поток 
трябва да е с минимална площ от 9 кв.м и да 
обхваща операционната маса, инструменталната 
количка и операционния екип;
2.4.3. Скоростта на насочения въздушен 
поток трябва да е в границите 0,24 0,3 м/с;
2.4.4. Зоната на еднопосочния въздушен 
поток трябва да е отграничена посредством 
насочваща престилка от прозрачен материал, 
с височина най-малко 100 мм и поддаваща се 
на дезинфекция с обичайните средства;
2.4.5. Долният ръб на престилката трябва 
да е на височина най-малко 2100 мм от пода 
на помещението;
2.4.6. Разделението на операционната зала 
от околните помещения се осъществява по­
средством пад в налягането или на принципа 
на стесняващия се въздушен поток;
2.4.7. Коридорът за доставяне на стерилни 
материали в операционната зала трябва да има 
положително налягане, в т.ч. спрямо самата 
операционна зала. Ако материалите биват 
транспортирани в херметически затворени 
стерилизационни контейнери, то въздухът в 
споменатия коридор трябва да бъде подаван 
през крайно разположени филтри, най-малко 
от клас 9.
2.5. Помещенията от група 2 трябва да от­
говарят на следните основни изисквания: 
2.5.1. Да има изградена защитна зона с 
тристепенно филтриран (F7 + F9 + H14) ед­
нопосочeн въздушен поток (ламинарен поток) 
и съответна кратност на въздухообмена.
2.5.2. Болничното легло трябва да попада 
изцяло в защитената зона на насочения въз­
душен поток.
2.5.3. Разделението на помещенията от група 
2 спрямо околните помещения (коридори) се 
осъществява посредством пад в налягането, 
като се препоръчва непрекъснат (визуален или 
автоматичен) контрол на пада в налягането;
2.5.4. Входът в помещенията от група 2 
трябва да е снабден с въздушен шлюз по EN 
ISO 14644-4.
2.6. Помещенията от група 3 трябва да от­
говарят на следните основни изисквания:
2.6.1. Да имат филтрация на въздуха и 
кратност на въздухообмена, осигуряващи съ­
ответната степен на чистота;
2.6.2. По целесъобразност може да бъде из­
градена защитна зона с тристепенно филтриран 
(F7 + F9 + H14) еднопосочeн въздушен поток 
(ламинарен поток) и площ 3,0 – 4,0 кв. м; 
2.6.3. Разделението на операционната зала 
от околните помещения се осъществява по­
средством стесняващ се въздушен поток или 
на принципа на пада в налягането;
2.6.4. Обгрижването на пациенти с обширни 
изгаряния в отделенията по термична травма 
трябва да става в локална защитна зона с 
тройно филтриран ламинарен поток.
2.7. Помещенията от група 4 трябва да от­
говарят на следните основни изисквания:
2.7.1. Помещенията от група 4 се вентилират 
по естествен път, като по целесъобразност в 
отделни случаи могат да се инсталират локални 
въздухопречистващи системи с филтри от клас 9;
2.7.2. В операционните зали за пациенти с 
гнойни и/или анаеробни инфекции е целесъо­
бразно изграждането на защитна зона с лами­
нарен въздушен поток както за помещенията 
от група 3;
2.7.3. Помещенията на приемните отделения 
се категоризират в група 4, с изключение на 
помещенията за малки хирургични операции 
(еднодневна хирургия), които спадат към група 3.
2.7.4. За пациенти със съмнение за активна 
форма на туберкулоза следва да бъдат пред­
видени помещения с отделен от останалите 
помещения на приемното отделение вход. 
2.8. Помещенията от група 5 трябва да от­
говарят на следните основни изисквания:
2.8.1. Да бъдат снабдени с активен въздушен 
шлюз на входа/изхода (шлюз с принудително 
подаване на чист въздух). Вратите на шлюза 
трябва да бъдат снабдени с визуална и звукова 
сигнализация при едновременно им отваряне. 
Въздухът от шлюза може да бъде подаван към 
помещението;
2.8.2. Да бъдат разделени от околните по­
мещения, в т.ч. от въздушния шлюз, чрез от­
рицателен пад в налягането, най-малко 15 Ра, 
като се препоръчва непрекъснат (визуален или 
автоматичен) контрол на пада в налягането;
2.8.3. Да бъдат обезпечени с отделна венти­
лационна система с кратност на въздухо­обмена 
не по-малко от 12 пъти/час, като при необходи­
мост въздуховодите за изходящия (отработения) 
въздух са снабдени с филтри от клас Н13;
3. С цел постигане на необходимата степен 
на чистота на въздуха се прилага 2- или 3-сте­
пенна филтрация, като за първата степен се 
допуска използването на филтри от класове F5 
или F6. Използването на филтри от клас F7 
в първата степен повишава експлоатационния 
живот на филтрите в последващите степени 
на филтрацията.