Държавен вестник, бр. 66, 2007 г., стр. 179

Б Р О Й  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  179
за безопасност, предвидени в писменото нареждане,
съвместно с аварийно-ремонтния персонал на раз-
пределителното предприятие.
Чл. 116. Регистрацията на мерките по безопас-
ност от изискващата страна и допускането до рабо-
та се изпълняват, както следва:
1. след изпълнение на предвидените мерки по
безопасност изпълняващата страна пряко или чрез
оператора на електроразпределителната мрежа ин-
формира изискващата страна;
2. изискващата страна след получаване на инфор-
мация от изпълняващата страна попълва съответ-
ната част от писменото нареждане за работа, в кое-
то вписва изпълнените мерки, прочита я на изпъл-
няващата страна и получава потвърждение за вер-
ността на изпълнените мерки по безопасност;
3. отговорникът по безопасността на изискващата
страна след подписване на писменото нареждане за
работа, с което удостоверява изпълнението на пред-
видените мерки за безопасност, допуска съответния
персонал за извършване на планираните работи.
Чл. 117. Завършването на работите се изпълня-
ва, както следва:
1. след завършването на работите отговорникът по
безопасността на изискващата страна извежда ремон-
тния персонал от мястото на работата и информира
оператора на електроразпределителната мрежа;
2. страните регистрират времето и оформят за-
вършването на работата със записи в оперативните
дневници и в писменото нареждане за работа.
Чл. 118. (1) Възстановяването на нормалната
схема на електроразпределителната мрежа се изпъл-
нява, като операторът на електроразпределителна-
та мрежа издава диспечерски разпореждания към
оперативния дежурен персонал на засегнатите стра-
ни за извършване на необходимите превключвания.
За случая по чл. 115, т. 1, буква “б” операторът на
електроразпределителната мрежа уведомява елек-
троенергийния системен оператор (съответно ТДУ).
(2) Всички превключвания за възстановяване на
нормалната схема на електроразпределителната
мрежа се регистрират по реда на тяхното изпълне-
ние в оперативните дневници на засегнатите страни.
Чл. 119. Съхранението на документацията по
безопасността се извършва в съответствие с изиск-
ванията на Правилника за безопасност при работа в
електрически уредби на електрически и топлофика-
ционни централи и по електрически мрежи.
Г л а в а  ш е с т а
КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА
Чл. 120. Контролът за спазване на тези правила
е част от контрола за изпълнение на условията на
издадените от комисията лицензии.
Чл. 121. Всички спорове, възникнали във връзка
с прилагане на разпоредбите на тези правила, се
отнасят за решаване от комисията по реда на ЗЕ.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тези правила:
1. “Бързо изменение на напрежението” е единич-
но бързо изменение на ефективната стойност на
напрежението между две стационарни нива на на-
прежението с определена, но не точно зададена про-
дължителност.
2. “Изменение на напрежението” е намаляване
или увеличаване на ефективната или амплитудната
стойност на напрежението, дължащо се обикновено
на изменението на общия товар на електроразпре-
делителната мрежа или на част от нея.
3. “Краткотрайно спадане на напрежението” е
внезапно намаляване на напрежението между 90 %
и 1 % от номиналното напрежение, последвано от
увеличаване след кратък интервал от време. Обик-
новено продължителността на спадане е от 10 ms до
1 min.
4. “Краткотрайно пренапрежение с промишлена
честота между фаза и земя” е повишаване на напре-
жението в определена точка на мрежата с относи-
телно голяма продължителност. Обикновено се при-
чинява от оперативни превключвания или повреди,
например внезапно изключване на товар, еднофаз-
ни к. с., резонансни процеси и др.
5. “Критерий “n-1” е правило, в съответствие с
което при изключване на един който и да е елемент
от мрежата тя запазва своите функции без претовар-
вания на останалите елементи, с напрежения във
възловите точки в допустими граници, без прекъс-
ване на електроснабдяването на потребители. Въз-
можна е и по-висока степен на сигурност, когато
мрежата запазва своите функции при два изключе-
ни елемента (“n-2”).
6. “Минимална схема на присъединяване” е най-
икономичната съвкупност от електрически уредби
и електропроводни линии за присъединяването на
даден обект, определена в съответствие с изисква-
нията на действащата нормативна уредба за устройс-
тво на територията, за устройство, безопасност и
експлоатация на електрическите мрежи, техничес-
ките спецификации и използваните от разпредели-
телното предприятие съоръжения и технологии за
изграждане и за ремонтно-експлоатационно обслуж-
ване на електроразпределителната мрежа.
7. “Намеса на трета страна” са преднамерени или
непреднамерени случайни действия на лица извън
персонала на разпределителното предприятие, до-
вели до повреди на съоръжения на електроразпреде-
лителната мрежа.
8. “Нарушение” е събитие по време на експлоа-
тация, при което едно съоръжение не може да из-
пълнява предвидените му по проект и предявени
функции в резултат на възникнал дефект (отказ) на
съставен елемент, грешна манипулация или откло-
нение на определени технологични параметри, кое-
то довежда до частично или пълно излизане на съо-
ръжението от работно състояние или резерв.
9. “Несиметрия на фазните напрежения” е със-
тояние на трифазна система на електрозахранване,
при което ефективните стойности на фазните напре-
жения не са еднакви или ъглите на фазовата после-
дователност не са еднакви.
10. “Ниско напрежение” е напрежение, чиято
номинална ефективна стойност е до 1 kV.
11. “Нормални условия на експлоатация” са ус-
ловия, при които електроразпределителната мрежа
осигурява товарите на потребителите при приета
схема и автоматично изключване на повредите (на-
рушения на нормалната работа на съоръжения) от
релейната защита, без извънредни ситуации, възник-
ващи от външни въздействия или непреодолима сила.
12. “Показатели за качество на електрическата
енергия” са количествено определими характерис-
тики, които се отнасят за честотата, амплитудата,
формата на синусоидата на напрежението и симет-
рията на фазните напрежения при трифазна система
на електрозахранване.
13. “Преходно пренапрежение между фаза и земя”
е краткотрайно колебателно или неколебателно, обик-
новено бързо затихващо, с продължителност от ня-
колко ms или по-малка. Причинява се от попадения на
мълнии, комутации, заработване на предпазители.