Държавен вестник, бр. 93, 2004 г., стр. 41

Б Р О Й  93
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  41
2. Тръбопроводите, захранващи и отвеждащи
течността от охладителните системи на компре-
сорите, се разполагат предимно в канали (тунели)
под нивото на пода на помещението:
2.1. каналите се изграждат с размери, които
осигуряват удобно и безопасно изпълнение на ре-
монтните работи и работите по обслужването на
разположените в тях тръбопроводи и арматура;
2.2. каналите се изграждат с дренаж и се закри-
ват с подвижни капаци, изравнени с нивото на пода.
3. Засмуканият от компресорите въздух се взи-
ма извън компресорните помещения, с изклю-
чение на компресори с производителност до
10 m3/min, снабдени с въздушни филтри, при кои-
то засмукването на въздуха може да се извършва
от компресорното помещение.
4. Маслото и водата, отделяни при продухване-
то на влагомаслоотделителите и въздухосборни-
ците, се събират на определени места и отвеждат
в канализацията след подходящо пречистване.
5. Не се допуска разполагане на апарати за из-
сушаване на сгъстен въздух, които работят с опас-
ни, в това число с взривоопасни вещества, в поме-
щенията на компресорните инсталации и уредби.
6. Системата за автоматизация на стационар-
ните компресори се осигурява с бутон “стоп”, поз-
воляващ спиране на компресора от пулта за управ-
ление, както и пулт за местно управление с блоки-
ращ ключ.
7. Експлоатация на автоматизирани стационар-
ни компресори се допуска, когато автоматичните
блокиращи устройства осигуряват спиране на ком-
пресора при:
7.1. повишаване температурата на сгъстения въз-
дух по степените на сгъстяване над допустимата;
7.2. повишаване на температурата на основни-
те лагери над допустимата;
7.3. повишаване на температурата на маслото в
картера над допустимата;
7.4. намаляване или повишаване налягането на
маслото в мазилната система извън допустимите
граници;
7.5. намаляване на налягането в магистралата
на охлаждащата течност под допустимото;
7.6. повишаване налягането на сгъстяване на
изхода на компресора над допустимото;
7.7. изключване на електродвигателя на систе-
мата за смазване на цилиндрите и салниците.
8. При неизправност на една от предвидените
блокировки в т. 7 работа на компресора не се
допуска.
Приложение № 2
към чл. 8, т. 2
Специфични изисквания при работа с мо-
билни компресорни уредби
1. Мобилните (самоходни, прикачни и прено-
сими) компресорни уредби, обслужващи времен-
но технологични процеси в промишлеността, стро-
ителството, транспорта, селското стопанство или
други отрасли, се разполагат на подходящи пло-
щадки при спазване на изискванията за безопас-
ност и здраве при работа, за пожарна безопасност
и за опазване на околната среда.
2. При преместване на компресорна уредба се
осигурява надеждно прикачване на системите є.
3. При установяване на мобилни компресорни
уредби на открити площадки се вземат мерки за
осигуряването им срещу случайно преместване.
4. Допуска се установяване и работа на ком-
пресорни уредби на площадки с наклон до 6°.
5. Мобилните компресори се установяват вър-
ху подходящи антивибрационни средства или уст-
ройства (вибропоглъщащи основи, тампони, амор-
тисьори и други) и се осигуряват с компенсиращи
звена на входа и изхода на компресорите.
6. При работа с мобилни компресорни уредби
не се допуска:
6.1. да се оставят да работят без наблюдение;
6.2. експлоатирането им при неблагоприятни
атмосферни условия;
6.3. пушене в непосредствена близост до тях;
6.4. захранване със сгъстен въздух от въздухо-
проводите към манометрите.
7. Контролно-измервателните уреди, спирател-
ните и регулиращите устройства, както и другите
видове устройства и арматура се разполагат на
места и височина по въздухопроводите на компре-
сорните уредби, удобни за наблюдаване, отчитане
и действие с тях.
8. При невъзможност за изпълнение изисква-
нията на т. 7 уредите и устройствата могат да се
разполагат и на по-голяма височина при условие,
че за тяхното наблюдаване, отчитане и действие
са осигурени подходящи стълби и площадки, обез-
опасени с парапети.
9. Не се допуска използване на спирателни и
регулиращи устройства по въздухопроводите на
компресорните уредби:
9.1. които не осигуряват надеждно спиране на
течението на флуида в тях;
9.2. които не са означени съгласно технологич-
ната схема;
9.3. на които не е ясно означена посоката на
движение на сгъстения въздух и посоката на вър-
тене на затвора.
Приложение № 3
към чл. 8, т. 3
Специфични изисквания при работа с комп-
ресори, задвижвани от двигатели с вътреш-
но горене или от електродвигатели
1. Тръбите, които отвеждат отработените газо-
ве от двигателите с вътрешно горене, задвижващи
компресорите, се разполагат така, че да не се до-
пират до горими материали, и се топлоизолират.
2. Не се допуска работа с компресорни уредби,
задвижвани от двигатели с вътрешно горене в зат-
ворени помещения, без да е осигурено отвеждане-
то на отработените газове извън помещението по
подходящ начин или посредством газоотвеждащ
шланг, монтиран на ауспуха на двигателя.
3. Не се допуска работа със стационарни комп-
ресори и компресорни уредби, задвижвани от дви-
гатели с вътрешно горене, на които маховикът и
коляновият вал не са обезопасени.
4. Не се допуска съхраняване на горива и сма-
зочни материали както в помещенията, където
работят стационарни компресори, задвижвани от
двигатели с вътрешно горене, така и в непосред-
ствена близост до компресорни уредби, задвижва-
ни от двигатели с вътрешно горене, работещи на
строителни площадки, на обекти, на открито и др.