Държавен вестник, бр. 58, 2000 г., стр. 29

Б Р О Й  58
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  29
Раздел III
Изисквания при проектиране на отоплителни,
вентилационни и климатични инсталации
Чл. 33. (1) Отоплението, вентилацията и
климатизацията на строежите за ВВООБ се
проектират съобразно общите изисквания на
Нормите за проектиране на отоплителни, вен-
тилационни и климатични инсталации (отпе-
чатани в Бюлетин за строителство и архитекту-
ра (БСА), бр. 6, 7, 8 и 9 от 1986 г.; изм. и доп., бр.
6—7 от 1991 г., бр. 10 от 1993 г. и бр. 4—5 от
1994 г.) и при спазване на специфичните изиск-
вания на тази наредба.
(2) Котелните инсталации и тръбопроводите
се проектират съгласно изискванията на съответ-
ните нормативни актове за съоръжения с пови-
шена опасност и в съответствие със Закона за
техническите изисквания към продуктите (ДВ,
бр. 86 от 1999 г.). Котелните инсталации се проек-
тират в подветрената страна на територията.
Чл. 34. (1) Температурата в отопляеми скла-
дове не трябва да е по-ниска от 15 °С и по-висо-
ка от 25 °С.
(2) Отоплителната инсталация се изчислява
за максимална температура на повърхността на
отоплителните тела и топлопроводите най-мал-
ко с 20 % по-ниска от температурата на само-
възпламеняване на ВВ.
(3) Отоплението на взривоопасните сгради
(производствени и складови) се проектира вод-
но или парно с налягане до 0,1 atm.
Чл. 35. (1) В производствени помещения за
ВВ не се допуска поставяне на оребрени отоп-
лителни тела и на отоплителни тела в ниши по
стените.
(2) Отоплителните тела и топлопроводите
се боядисват с такъв цвят, при който попадна-
лите частици от взривоопасен прах да са лесно
забележими.
Чл. 36. Нагнетателно-засмукващите агрега-
ти във взривоопасните помещения се предвиж-
дат в отделно помещение или на външната стра-
на на стените на сградите. Агрегатите трябва да
са със степен на защита, съответстваща на зо-
ните по пожаро- и взривоопасност. Зоните се
определят съгласно Наредба № 2 за противопо-
жарните строително-технически норми.
Чл. 37. Смукателни агрегати на аварийната
вентилация могат да се предвиждат във взриво-
опасните помещения, ако електродвигателите
им са от същия тип, както другите електродви-
гатели, намиращи се в тях, и са взривозащитени.
Чл. 38. (1) Въздуховодите, топлопроводите
и техните елементи се проектират от негорими
материали и изделия, които да не позволяват
образуване на искри и статично електричество.
(2) Транзитните въздуховоди, когато преси-
чат хоризонтални и вертикални противопожар-
ни прегради, се защитават допълнително до гра-
ница на пожароустойчивост най-малко 45 min.
(3) Във въздуховодите на вентилационните
и климатичните инсталации се предвиждат
отвори и люкове за почистването им.
(4) Вентилационните отвори на закритите
стрелбища се проектират на две нива—над пода
и над всяко стрелково място на огневия рубеж.
Чл. 39. В помещенията за работа с димни
барути и пиротехнически състави вентилация-
та се проектира ежекторен тип.
Раздел IV
Изисквания при проектиране на електриче-
ски инсталации, мрежи и уредби и на мълние-
защита
Чл. 40. (1) Електрическите уредби, включи-
телно електрическите инсталации и мрежи, на
строежите за ВВООБ се проектират съобразно
общите изисквания на Правилника за устройс-
тво на електрически уредби (ДИ “Техника”, С.,
1980 г.), Наредба № 2 от 1999 г. за проектиране
на електрически уредби в сгради (ДВ, бр.11 от
1999 г.), Наредба № 2 за противопожарните стро-
ително-технически норми и при спазване на
специфичните изисквания на тази наредба.
(2) Описанието на степените на защита на
електрообзавеждането, осигурени от обвивка-
та (срещу достъп до опасни части, срещу про-
никване на твърди чужди тела и на вода), е
съгласно приложение № 8.
Чл. 41. Електрозахранването се проектира от
разпределителна мрежа, от собствен стациона-
рен източник или от подвижен източник на елек-
троенергия, като се допускат и комбинации от
тези начини на електрозахранване и задължи-
телно се проектира аварийно захранване.
Чл. 42. Когато прекъсване на електрическо-
то захранване може да предизвика производст-
вени аварии, за съответните сгради и цехове
трябва да се проектира електрозахранване от
самостоятелни електрически подстанции или
от две отделно работещи секции на една под-
станция, осигуряващи първа категория на елек-
трозахранване съгласно Правилника за устрой-
ство на електрически уредби.
Чл. 43. (1) Когато внезапно прекъсване на
електрическото осветление може да доведе до
производствени аварии, свързани с възможност
от възникване на взрив или пожар, за съответ-
ните сгради и цехове се проектира аварийно
осветление.
(2) Захранването на аварийното осветление се
проектира от отделен източник, който не се из-
ползва за захранване на основното осветление.
(3) При отсъствие на независим захранващ
източник за целите на аварийното осветление,
както и за производствени ремонтни работи
могат да се предвиждат преносими взривобезо-
пасни акумулаторни осветители, предварител-
но заредени и разположени на определени за
тях места.