Държавен вестник, бр. 62, 2022 г., стр. 180

СТР.  180	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  62
(4) Защитният план на системата включва 
следните технически и организационни мерки:
1. последователности от автоматични дейст­
вия за защита на системата: регулиране при 
понижена честота; регулиране при повишена 
честота; действия при понижено напрежение 
(лавина на напрежението); действия при по­
вишено напрежение;
2. процедури на плана за защита на система­
та: за управление отклонението на честотата; 
за управление на отклонението на напрежени­
ето; за управление на мощностните потоци; 
помощ за процедурата за активната мощност; 
процедура за ръчно изключване на товари.
(5) Мерките, които се съдържат в защит­
ния план, трябва да са в съответствие със 
следните принципи: 
1. минимално въздействие върху потреби­
телите на ЕЕС; 
2. икономическа ефективност; 
3. задействат се само мерките, които са 
необходими;
4. не трябва да довеждат ЕЕС или вза­
имносвързаните електропреносни системи 
до извънредно състояние или състояние на 
прекъсване на електроснабдяването.“
§ 83. В чл. 122 се правят следните изме­
нения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 3 съкращението „к.с.“ се за­
меня с „късото съединение“.
2. В ал. 4 думите „на тези правила“ се 
заличават.
§ 84. В чл. 124, ал. 3 думата „мрежата“ се 
заменя със „съответната електрическа мрежа“.
§ 85. Член 126 се изменя така:
„Чл. 126. (1) При отклонение на честота­
та извън диапазона от 49,8 Hz до 50,2 Hz се 
изпълнява противоаварийно управление за 
възстановяване на честотата в допустимия 
диапазон.
(2) При понижение на честотата се изпъл­
нява следната последователност от действия:
49.8 Hz
Честотно зависим режим – от­
даване на резерва за първично 
регулиране
49.5 – 49.0 Hz
Автоматично или оперативно 
изключване на помпи в ПАВЕЦ
Автоматично или оперативно 
мобилизиране на разполагаемост 
за автоматично и ръчно вторично 
регулиране в ТЕЦ и ВЕЦ
Автоматично или оперативно 
пускане на хидроагрегати във 
ВЕЦ
49.0 Hz
Преминаване на турбинните 
регулатори на ВЕЦ в регулиране 
по обороти (JFC)
49.0 – 48.0 Hz
Действие на АЧР
48.7 Hz, 0.5s
Действие на честотна между­
системна автоматика между 
България и Румъния
47.9 Hz, 0.3s
Действие на честотна между­
системна автоматика между 
България и Сърбия, Македония, 
Гърция и Турция
47.5 Hz, 2s
АЧО на ТЕЦ и захранване на 
собствени нужди
47.5 Hz, 2s
Отделяне на синхронни и парко­
ви модули от електропреносната 
мрежа
46.5 Hz, 6s
Изключване на ВЕЦ 
(3) При повишение на честотата се изпъл­
нява следната последователност от действия:
50.2 Hz
Честотно зависим режим – раз­
товарване с резерва за първично 
регулиране
50.3 Hz, 2s
Отделяне на синхронни и парко­
ви модули от електропреносната 
мрежа
51.0 Hz
Преминаване на турбинните 
регулатори на ВЕЦ в регулиране 
по обороти (JFC)
52.0 Hz, 2s
АЧО на ТЕЦ и захранване на 
собствените нужди
52.5 Hz
Изключване на ВЕЦ от честотна 
защита, след 20…35s (настройката 
по време се определя при изпита­
ние за хвърляне на номиналния 
товар)
“
§ 86. В чл. 128, ал. 1 думите „преносната 
мрежа“ се заменят с „електропреносната 
мрежа“, а думите „110/СН“ се заменят с „110/
Ср.Н.“.
§ 87. В чл. 129 се правят следните измене­
ния и допълнения:
1. В ал. 1 думата „Козлодуй“ се заличава.
2. В ал. 2 думата „Козлодуй“ се заличава.
3. В ал. 3 думата „Козлодуй“ се заличава.
4. В ал. 3, т. 1 думата „Чаира“ се заличава.
§ 88. В чл. 131 се правят следните изме­
нения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Планът за възстановяване се разработва 
от оператора на електропреносната мрежа в 
съответствие с изискванията на Регламент 
(ЕС) 2017/2196 и Регламент (ЕС) 2017/1485 и 
се отнася за случаите на прекъсване на елек­
троснабдяването и пълно разпадане на ЕЕС 
на България след тежки аварии.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При разработването на плана за въз­
становяване операторът на електропреносната 
мрежа отчита следните елементи:
1. поведението и възможностите на това­
рите и електропроизводството; 
2. специфичните нужди на значителните 
потребители на електроенергийната система 
с висок приоритет;
3. характеристиките на електропреносната 
мрежа и прилежащите електроразпредели­
телни мрежи.“