Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 66

СТР.  66	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  61
че тапите или други временни глухи фланци 
са подходящо укрепени и натоварването се 
разпределя според здравината на опорната 
основа. Докато налягането в тръбопровода 
не се понижи до атмосферното, не трябва да 
се отстраняват никакви временни опори или 
укрепвания в краищата на изпитвания участък.
б) Избор на участъка за изпитване и напъл­
ването му за изпитване
Тръбопроводът се изпитва като цяло или, 
когато е необходимо, се разделя на няколко 
изпитвани участъка.
Изпитваните участъци не трябва да надви­
шават 3 km или да имат твърде големи обеми, 
тъй като това може да създаде неуправляеми 
проблеми по време на изпитването (напр. 
установяване на течове, осигуряване на не­
обходимото количество вода за изпитване и 
нейното отвеждане).
Изпитваните участъци се избират така, че:
– налягането за изпитване на системата 
(STP) да се постигне и да не се превиши в 
най-ниската точка на всеки изпитван участък, 
както е показано на фиг. 1;
– в най-високата точка на всеки изпитван 
участък се достига налягане, най-малко рав­
но на максималното оразмерително налягане 
(MDP), съгласно фиг. 1, освен ако в проекта 
не е посочено друго;
– необходимото количество вода за изпит­
ване може да бъде осигурено и отведено без 
затруднения;
– да се сведат до минимум влиянията от 
разликите в температурата, където тръбата и 
връзките са разкрити.
1 – хидростатична линия на изпитвания участък;
2 – тръбопровод;
3 – изпитван участък.
Фиг. 1. Максимална разлика между MDP и STP
Преди напълването и изпитването от вътреш­
ността на тръбопровода се отстраняват всички 
замърсявания и чужди вещества. Изпитваният 
участък се напълва с вода. За изпитване на 
налягане на водопроводите трябва да се из­
ползва питейна вода, освен ако не е посочено 
друго в проекта.
Въздухът трябва възможно най-пълно да 
бъде премахнат от тръбопровода. Пълненето 
се извършва бавно и при възможност от най-
ниската точка на тръбопровода така, че да се 
предотврати създаване на вакуум и въздухът 
да може да излиза през подходящо оразмерени 
средства за вентилиране.
I.3.2. Налягане за изпитване
За всички тръбопроводи налягането за 
изпитване на системата (STP) се изчислява в 
зависимост от максималното проектно налягане 
(MDP) съгласно следните формули.
– при изчисляване на хидравличен удар:
=
+
STP
MDPc
100 kPa
– без изчисляване на хидравличен удар:
STP = MDPa × 1,5
или
STP = MDPa + 500 kPa




 
използва
се по-малката от двете стойности,
където
MDP се обозначава като MDPa, когато 
има фиксирана допустима стойност за хид­
равличен удар;
MDP се обозначава като MDPc, когато 
хидравличният удар е изчислен.
За всички тръбопроводи изпитването 
трябва да се проведе при налягане за изпит­
ване на системата (STP) в съответствие с 
изискванията в таблица 1, като се гарантира, 
че максималното налягане за изпитване не 
надвишава 1,5 × PFA в нито един от най-ниско 
разположените елементи по тръбопровода или 
в изпитвания участък. 
Таблица 1
Условия на налягането за определяне на 
елементи
елементи
система
PFA
≥
DP
PMA
≥
MDP
PEA
≥
STP
PFA е допустимото работно налягане на елемент, 
което представлява максималното хидростатично 
налягане, което елементът може да издържи при 
непрекъсна експлоатация;
PMA е допустимото максимално работно 
налягане на елемент, което представлява макси­
мално налягане, възникващо от време на време, 
включително хидравличен удар, което елементът 
може да издържи при работа;
PEA е допустимото налягане за изпитване за 
изпитвания участък, което представлява максимал­
но хидростатично налягане, което новомонтиран 
елемент може да издържи за относително кратък 
период от време, за да се гарантира целостта и 
херметичността на тръбопровода;
DP е оразмерителното налягане, което пред­
ставлява максималното работно налягане на 
системата или на участъка, дадени в проекта, без 
да се взима предвид хидравличен удар.