Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 15

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  15
бъдат изпълнени от медни или други корозион-
ноустойчиви тръби. Въздухопроводите към зад-
вижванията на разединителите могат да се из-
пълняват от безшевни стоманени тръби.
Чл. 162. Компресорната инсталация трябва
да има постояннодействащо автоматично уп-
равление, осигуряващо непрекъснато поддър-
жане на нормално налягане на въздуха (комп-
ресорно и работно), и защита от ненормални
условия на работа. Компресорите трябва да имат
съответно регулирани предпазни клапани за
всяка степен на налягане.
Чл. 163. При спадане на налягането на възду-
ха под допустимата граница блокировките на
веригите за управление на въздухоструйните пре-
късвачи трябва да възпрепятстват включването
или изключването на прекъсвача и изпълнение-
то на автоматично повторно включване, както и
да осигуряват довеждането докрай на започната-
та операция или цикъл “неуспешно автоматично
повторно включване”. Не се допуска експлоата-
ция на прекъсвачите без блокировки.
Чл. 164. (1) Фазите на сборните и съедини-
телните шини се означават и оцветяват в раз-
лични цветове.
(2) При променлив ток шините се оцветя-
ват, както следва:
1. фаза L1 (фаза А)—жълта; фаза L2 (фа-
за В)—зелена; фаза L3 (фаза С)—червена;
2. неутралната шина (шина N) при мрежа с
изолиран звезден център—бяла, а при заземен
звезден център—черна.
(3) Резервната шина при променлив ток се
оцветява с цвета на резервираната фаза.
(4) При еднофазен променлив ток фазовият
проводник се оцветява в жълт цвят, а неутрал-
ният—в черен цвят.
(5) Шината на фазата при еднофазен ток се
оцветява в съответния цвят на фазата от три-
фазния ток.
(6) При постоянен ток шината на положи-
телния полюс (+) се оцветява в червен цвят, на
отрицателния (­)—в син цвят, а шината на не-
утралата—в бял цвят.
Чл. 165. (1) На вратите и на вътрешните сте-
ни на килиите в помещенията на закритите раз-
пределителни уредби, върху съоръженията в
откритите разпределителни уредби, на лицеви-
те части на трансформаторните постове, на
възловите станции и на комплексните разпре-
делителни уредби трябва да има надписи, кои-
то показват предназначението на присъединя-
ването (извода) или условното му диспечерско
наименование.
(2) На вратите на разпределителните уредби
трябва да има окачени предупредителни плакати.
Чл. 166. (1) На прекъсвача и на задвижващия
го механизъм трябва да има показател за поло-
женията им—“включено” или “изключено”.
(2) На задвижването на разединителите, на
заземяващите ножове на късосъединителите и
на други подобни съоръжения трябва да бъдат
поставени надписи или показатели за положе-
нията им—“И” и “В”.
Чл. 167. За предотвратяване на грешни ма-
нипулации:
1. всички разединители трябва да имат бло-
кировки със съответните прекъсвачи в РУВН,
а заземяващите ножове трябва да имат блоки-
ровки със своите разединители;
2. подвижните (монтираните върху колички)
части на комплектното разпределително устройс-
тво трябва да имат блокировка с прекъсвачите, а
отворите към тоководещите части на комплект-
ното разпределително устройство—блокировки
с автоматично затварящи се капаци;
3. достъпните за външни лица задвижвания
на разединителите трябва да се заключват с
катинар;
4. ръкохватките на задвижващите устройст-
ва на заземителните ножове трябва да имат
различно оцветяване от оцветяването на ръко-
хватките на другите заземяващи устройства;
5. вратите на шкафовете за напрежение над
1000 V на комплектните трансформаторни пос-
тове трябва да бъдат съоръжени с блокировки
на разединители за високо напрежение.
Чл. 168. Във всяка РУВН трябва да има:
1. необходимия брой преносими заземления;
2. защитни средства и средства за оказване
на първа помощ съгласно изискванията на нор-
мативните актове по безопасност на труда;
3. противопожарни средства съобразно мест-
ните инструкции, съгласувани с органите по
пожарна безопасност.
Чл. 169. Персоналът, обслужващ трансфор-
маторните постове и подстанциите без постоя-
нен дежурен персонал, може да използва пре-
носими заземления и защитни средства, предс-
тавляващи съставна част на комплекта инстру-
менти на ремонтно-аварийните групи или на
ремонтния персонал.
Чл. 170. След основен ремонт на съоръже-
нията в разпределителните уредби преди включ-
ването им под напрежение трябва да бъдат из-
вършени прегледите и изпитванията съгласно
приложение № 3.
Чл. 171. Огледите на РУВН без изключване
на напрежението трябва да се извършват със
следната периодичност:
1. обектите с постоянно дежурство—1 път
на денонощието, и освен това на тъмно—за от-
криване на разряди, корониране и други явле-
ния, в срок, определен от местни инструкции,
но най-малко 1 път в месеца;
2. обектите без постоянно дежурство—най-
малко 1 път на месец; трансформаторните пос-
тове и разпределителните пунктове (възловите
станции)—най-малко 1 път на 3 месеца.
Чл. 172. (1) След изключване на късо съеди-
нение се извършва извънреден оглед, а извънред-
ните огледи на обектите без постоянно дежурст-
во се извършват в срок, определен от местни
инструкции в зависимост от мощностите на късо
съединение и от състоянието на съоръженията.
(2) При влошени местни експлоатационни и
климатични условия (силно запрашаване, гъста
мъгла, мокър сняг, заледяване и др.) откритите
РУВН трябва да се преглеждат допълнително.
Чл. 173. Всички забелязани при прегледите
на РУВН неизправности се записват в дневника
за дефектите и неизправностите. Отстранява-