Държавен вестник, бр. 68, 2007 г., стр. 103

Б Р О Й  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  103
5. в случай, че едната страна желае да промени
местните правила по безопасност, които се отнасят
за нейните съоръжения във и близо до местата на
присъединяване, тя трябва писмено да информира
другата страна, като обоснове необходимостта от
предлаганата промяна;
6. съгласуването на новите местни правила от
засегнатите страни трябва да бъде извършено офи-
циално в писмена форма без неоправдано забавяне;
7. местните правила по безопасност за всяко място
на присъединяване на електрическите уредби/сис-
теми на ползвателите на електропреносната мрежа
трябва да бъдат представени на електроенергийния
системен оператор от ползвателите на електропре-
носната мрежа;
8. за всяко място на присъединяване преносното
предприятие и съответният ползвател трябва да
определят длъжностни лица—“отговорници по бе-
зопасността”, които да бъдат отговорни за коорди-
нирането и прилагането на мерки по безопасност,
когато се извършват работи, изискващи обезопася-
ване на електрическите съоръжения;
9. допуска се един отговорник по безопасност-
та да отговаря за повече от едно място на присъ-
единяване;
10. списъци с имената на отговорниците по безо-
пасността и тяхната квалификационна група по бе-
зопасност на труда за всяко място на присъединява-
не трябва да се обменят между преносното предпри-
ятие, електроенергийния системен оператор и пол-
звателите; за всяка промяна в тези списъци засегна-
тите страни трябва да се информират в най-краткия
възможен срок;
11. реализация на мерките по безопасност:
а) изискващата страна, която възнамерява да
работи по съоръжения във или близо до мястото на
присъединяване към електропреносната мрежа,
трябва да се обърне към електроенергийния систе-
мен оператор с искане за извеждане на съответното
съоръжение от работа;
б) след като бъде дадено такова разрешение,
отговорникът по безопасността на изискващата стра-
на издава писмено нареждане за работа, което опре-
деля необходимите мерки по безопасност в съответ-
ствие с изискванията на Правилника за безопасност
при работа в електрически уредби на електрически
и топлофикационни централи и по електрически
мрежи и съгласуваните местни правила по безопас-
ност; формата на писменото нареждане за работа се
определя от правилника за безопасност;
в) електроенергийният системен оператор раз-
решава на изпълняващата страна изпълнението на
мерките по безопасност, предвидени в писменото
нареждане за работа;
12. регистрация на мерките по безопасност от
изискващата страна и допускане до работа:
а) след изпълнение на предписаните мерки по
безопасност изпълняващата страна пряко или чрез
електроенергийния системен оператор информира
изискващата страна;
б) изискващата страна след получаване на ин-
формацията от изпълняващата страна попълва съ-
ответната част от писменото нареждане за рабо-
та, в което вписва изпълнените мерки, прочита я
на изпълняващата страна и получава потвържде-
ние за верността на изпълнените мерки по без-
опасност;
в) отговорникът по безопасността на изисква-
щата страна, след подписване на писменото нареж-
дане за работа, с което удостоверява изпълнението
на предписаните мерки по безопасност, допуска съ-
ответния персонал за извършване на планираните
работи;
13. завършване на работите:
а) след завършването на работите отговорникът
по безопасността на изискващата страна извежда
ремонтния персонал от мястото на работа и инфор-
мира електроенергийния системен оператор и из-
пълняващата страна пряко или чрез електроенер-
гийния системен оператор;
б) страните регистрират времето и оформят за-
вършването на работата със записи в оперативните
дневници и в писменото нареждане за работа;
14. установяване на нормална схема на електро-
преносната мрежа:
а) електроенергийният системен оператор изда-
ва диспечерски разпореждания към оперативния
дежурен персонал на засегнатите страни за извърш-
ване на необходимите превключвания;
б) всички превключвания за възстановяване на
пълната схема на електропреносната мрежа се ре-
гистрират по реда на тяхното изпълнение в опера-
тивните дневници на засегнатите страни;
15. съхранение на документацията по безопас-
ността се извършва в съответствие с изискванията
на Правилника за безопасност при работа в елект-
рически уредби на електрически и топлофикацион-
ни централи и по електрически мрежи.
Г л а в а  о с м а
УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА РАБОТА
НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА
Чл. 182. С тези правила се регламентират проце-
дурите за управление на качеството на работа на
електроенергийната система.
Чл. 183. Управлението на качеството на работа
на електроенергийната система включва:
1. управление на качеството на спомагателните
услуги, предоставяни от ползвателите на електро-
преносната мрежа;
2. управление на качеството на системните услу-
ги, извършвани от електроенергийния системен
оператор.
Чл. 184. Оценката на качеството на предоставя-
ните допълнителни услуги е непрекъснат процес и
се извършва от електроенергийния системен опера-
тор в съответствие с показателите и критериите по
глава пета, раздели IV и VIII. Прилага се следната
процедура:
1. доказване на качеството на предоставяната
услуга чрез изпитвания, провеждани при въвежда-
не в експлоатация на нови съоръжения или след
ремонт;
2. наблюдение в процеса на нормална работа на
електроенергийната система в съответствие с дефи-
нираните показатели и критерии за качество;
3. анализ на реакцията на електроенергийната
система и на засегнатото оборудване на ползватели-
те на преносната електрическа мрежа при смуще-
ния или аварии в електроенергийната система;
4. проверки на място по инициатива на електро-
енергийния системен оператор.
Чл. 185. Възможността за предоставяне на до-
пълнителни услуги се доказва от предоставящия
услугата на електроенергийния системен оператор